— 207 — 



stralingsduur 10 maal langer. Oker-Blom infecteerde water 

 naet coli- en paratyphus-bacillen (10000 tot 228000 per c. c) 

 en maakte het water troebel door suspensies van onoplos- 

 bare zouten (doorzichthoogte 2.6 c. M.) Bij eene levering van 

 92 liter per uur, overeenkomende met een bestralingsduur 

 van 9 tot 10 sec, was het kiemgehalte tot op enkele kiemen 

 per C.C. te reduceeren. Werd de troebeling sterker gemaakt, 

 dan bleek, dat het water niet meer voldoende te sterili- 

 seeren was. 



Bij kleuring van het water met turfuittreksel nam ook de 

 bacteriën-doodende werking der stralen af, naarmate de kleur 

 donkerder werd. Oker-Blom is van oordeel, dat eenigszins 

 troebel of gekleurd water de bacteriën-doodende werking niet 

 geheel verhindert, maar deze slechts vermindert. 



De door Schwarz en Aumann verkregen resultaten zijn 

 minder gunstig te noemen. Zij infecteerden water met ver- 

 schillende soorten van pathogene bacteriën, ook met moeilij- 

 ker te vernietigen soorten, als prof%205?/s. Deze laatsten wer- 

 den gedood bij een minimum bestralingsduur van 7 sec. Bij 

 een niet te kiemrijk helder water zou bij dezen bestralings- 

 duur slechts 150 liter steriel water per uur kunnen geleverd 

 worden. Liet men de lamp ongeveer 4 uur achtereen onafge- 

 broken branden, dan nam geleidelijk de bacteriën-doodende 

 werking af. Waarschijnlijk wordt door de voortdurende af- 

 koeling een neerslag van kwikzilver gevormd. Het is daarom 

 aan te bevelen, de lamp na 3 a 4 uur branden, gedurende 

 1 a 2 minuten zonder watertoevoer, zg. "droog" te laten 

 branden, waardoor dit neerslag door verwarming weder 

 verdwijnt. 



Sinds een tweetal jaren is eene nieuwe kwartslamp in 

 den handel, geconstrueerd door Henri, Heilbronner en von 

 Recklinghausen. Deze lamp brandt bij 500 volt netspanning 

 en een stroomsterkte van 3 ampère. In het midden van den 

 lichtboog is de intensiteit 8000 kaarsen. Vergeleken met de bo- 

 vengenoemde lamp, heeft de sterilisatie 60 maal sneller plaats. 



Hoewel het in beginsel eene werkelijk goede methode is, zijn 

 aan het steriliseeren van drinkwater met behulp van ultra- 

 violet licht nog vele bezwaren verbonden. 



