— 208 — 



De kostea, vergeleken met die van andere waterreinigings- 

 methoden, zijn betrekkelijk hoog. Voor het type Bg laten zij 

 zich berekenen op ongeveer 8 cent per M^ water. Bij centrale 

 watervoorziening, waar vóórbehandeling (met behulp van filters 

 bijvoorbeeld) zonder hooge kosten kan geschieden, zou de in- 

 voering der ultra-violetmethode overwogen kunnen worden. 

 De groote breekbaarheid der lampen, moeilijke en kostbare 

 reparatie, de betrekkelijk geringe hoeveelheid steriel water, 

 die per etmaal geleverd kan worden, vormden tot op heden 

 een beletsel tegen hare invoering op groote schaal. Aan de 

 techniek echter de taak, deze bezwaren uit den weg te ruimen ! 

 Ten slotte volge hieronder een vergelijkend overzicht der 

 aanleg- en exploitatie-kosten bij toepassing der verschillende 

 nieuwe systemen van drinkwaterzuivering. Voor Maeseille 

 zijn deze kosten berekend en zouden per 100 M^. water 

 bedragen : 



Aanlegkosten Onderhouds- 

 in Marken. kosten in 

 a: Klaren met behulp van trapfilters. Marken 



voorfilter, langzaam werkend zand- 



filter 4400 0,95 



b: Klaren met behulp van trapfilters, 

 voorfilter, ultra-violetmethode (9,3 



Kilowattuur) 3100 1,30 



c: Klaren met behulp van trapfilters, 

 voorfilter, snelzandfilter, ultra-vio- 

 letmethode (3,7 K. W. U.). . . 3000 1,08 

 d: Klaren met behulp van aluminium- 

 sulfaat, snelfilter, ozonmethode. . . 4000 1,48 



