28 



Nadirwissenscliaftlichc Wochenschrift. 



Nr. 3. 



Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser- 

 und Gasleitungsrohre. ~ Die Frayc, ob P.litzal)- 

 leiter mit den Rolir.svstemen der Gas- nnd Wasserleitungen 

 in leitende Verbindung gebracht werden müssen, ist im 

 gegenwärtigen Jahrzehnt wiederholt aufgeworfen und be- 

 sprochen worden. Für den Physiker ist dieselbe dahin 

 entschieden, dass ein solcher Anschluss nothwendig er- 

 scheint; in den Kreisen der Gas- und AVassertechniker 

 sind die Ansichten dagegen noch so sehr getheilt, dass 

 sogar neuerdings Stimmen aus diesen Kreisen sieh mit 

 aller Entschiedenheit gegen den in Rede stehenden An- 

 schluss erklärt haben. Der für die IMit/.alileiterfVage ge- 

 bildete Unterausschuss des Elektrotechnischen Vereins zu 

 Berlin hat bekanntlieh am 24. .Januar v. .1. den Entscheid 

 gegeben: „dass der Anschluss der 151itzal)leiter an die 

 Gas- und Wasserleitungen für letztere nicht nur keine 

 Gefahr bringt, sondern dass vielmehr im Falle der Unter- 

 lassung eines solchen Anschlusses eben j'ene Leitungen 

 gerade so wie bei Aljwesenheit eines Blitzableiters direkt 

 gefährdet sind. Demnach ist unbedingt zu tordern, dass 

 Blitzableiter mit den in demselben Hause vorliandenen 

 Gas- lind Wasserleiunigen metallisch verbunden werden. 

 Dieser Anschluss hat an einer geeigneten Stelle vor dem 

 Eintritt der Gas- und Wasserröhren in die Hauptmesser 

 zu erfolgen." 



Es sclieint nun, dass die Grundlagen, auf welchen 

 dieser Entscheid ruht, den eine Anzahl unserer bedeutend- 

 sten Physiker gegeben hat, in den Kreisen der Gas- und 

 Wasser-Fachleute nicht genügend bekannt oder doch ge- 

 würdigt worden sind. Daher ist es angezeigt, auf die 

 Erwägungen zurückzugreifen, welche zu jenem Schlüsse 

 führten un<l welche soeben Professor IKM'nhard Weber 

 in Breslau veröffentlicht hat. Was zunächst die durch 

 Wasser- und Gasröhren bedingte Blitzgefahr der Gebäude 

 betrift't, so heisst es am angeführten Orte: „Die im Erd- 

 reich ausgebreiteten und vielfach verzweigten Systeme 

 der Wasser- und Gasleitungsröhren stehen in der Regel 

 in ausserordentlich inniger Verbindung mit den grossen 

 zusannnenhängenden Leitermassen der Erde. Sobald ein 

 einschlagender Blitz an irgend einer Stelle die Wasser- 

 oder Gasröhren erreicht, findet er auf seiner in allen 

 Fällen nach jenen grossen Lcitcrnnissen gerichteten Bahn 

 kein wesentliches Hinderniss vor, jedenfalls lenken AA'asser- 

 und (iasnihren die Bahn des Blitzes auf sich zu. Dies 

 tritt um so energischer ein, je mehr gleichzeitig die letzten 

 Verzweigungen der Röhren an die hervorragenden Punkte 

 der ErdoberHäche heranreichen, je weiter also diese 

 Rühren in die oberen Stockwerke der Gebäude liinauf- 

 geführt sind. Ein Gel)äude mit ^^'asser- und (iasleitung 

 ist sonach der Gefahr ausgesetzt, dass der Blitz, die 

 äussern Mauern oder das Dach durchbrechend, in die ge- 

 nannlen Röhren einschlägt. Diese (iefahr bleibt auch 

 dann vorhanden, wenn der unmittelbare metallische Zu- 

 sammenhang der Röhren durch schlecht leitende Dich- 

 tungsmittel unterbrochen ist. Denn solche in der Regel 

 nur einige Millimeter dicke Zwischenschichten werden vom 

 Blitze leicht durchschlagen und beeinflussen die gesammte 

 IJahn desselben nur unmerklich. Es konnnt vielmehr in 

 diesen Fällen nur noch die neue, mit der Funkenbildung 

 an den Unterl)reelnuigsstellen etwa verbundene und im 

 Innern der Gebäude unter Umständen nicht unerhebliche 

 Gefahr zu der frühern hinzu." 



Die eigene Gefährdung der Wasser- und Gasröhren 

 kann in dreierlei Weisen auftreten: „1. An der Einschlags- 

 stcUe des Blitzes in die Röhren ; liegt diese Stelle frei in 

 der Luft zutage, so beschränkt sich die zerstörende AVir- 

 kung des Blitzes meist auf kleine, unerhebliche Schmel- 

 zungen. Bei dünnen Gasröhren kann an solchen Stellen 

 eine Entzündum;- des Gases eintreten. Wenn die Ein- 



schlagstelle im Wasser, im Erdreich oder innerhall) einer 

 Mauer liegt, so tritt eine viel bedeutendere nu^chanische 

 Zerstörung ein, wie das durch neuere Versuche des Heirn 

 Top 1er experimentell dargethan ist. Diese mechanische 

 Zerstörung der im Erdreich liegenden Röhren kann unter 

 Umständen sehr beträchtlichen Schaden verursachen, näm- 

 lich dann, wenn durch Verzweigung im Erdreiche der 

 Blitz gleichzeitig an mehreren Punkten oder längs grösserer 

 Strecken in die Röhren einschlägt. 2. P>eini Ueberspringen 

 der aus schlecht leitendem Material hergestellten Dich- 

 tungsstellen. Diese Gefährdung kann mechanische Zer- 

 reissungen der Röhren bewirken. Eine Zündung des 

 Gases ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn die Dichtungs- 

 stellen im Erdreich liegen, da selbst ex])losible Gasge- 

 mische durch Funkenbildung nicht entzündet werden, so 

 lange sie keine grössern Hohlräume ausfüllen. Liegen 

 diese Diehtungsstellen, zu denen aiich die im Hause ge- 

 legenen Gasmesser gehören, in der Luft, so kann Zün- 

 dung eintreten. 3. Bei leitender Fortführung des Blitzes 

 längs der Röhren. Diese durch Erhitzung und Schmel- 

 zung des durcliHossenen Leiters bedingte (iefährdung ist 

 eine sehr geringe. Erlahrungsgemäss konnnt dieselbe nur 

 bei den dünnern und aus Blei verfertigten Röhren vor." 

 Die künstlich angelegten Blitzableiter können natur- 

 gemäss nur mit Erdplatten versehen werden, welche in 

 Bezug auf (Jrösse der Fläche und innige Berührung mit 

 den Leiternmssen der Erde nur verschwindend klein und 

 wenig wirksam erscheinen neben dem gewaltigen Netze 

 der Wasser- und Gasröhren. Sol)ald deshalb irgend ein 

 Ausläufer dieser Röhrensysteme in der Nähe eines Blitz- 

 ableiters liegt, erhält der in den letztem einschlagende 

 Blitz die Neigung, auf jene Röhren überzugehen. Dass 

 dies wirklich der Fall, wird durch viele Beispiele be- 

 wiesen. Hierhin gelnirt z. B. der Blitzschlag, welcher 

 am 4. August 1880 vom Abieiter der Nikolaikirche in 

 Flensburg auf die Gasleitung des an der Kirche liegenden 

 Schulhauses übersprang; der Blitzschlag, der 1877 vom 

 Abieiter der Kirche in Itzehoe mit Durchbrechung einer 

 '/., m dicken Mauer auf die Gasleitung überschlug; der 

 Blitzschlag zu Alatri 1871, welcher einen 10 m langen, 

 ■'74 m tiefen Graben aufwarf, um vom Abieiter auf die 

 Wasserleitung zu gelangen, und viele andere. Aus Ver- 

 suchen von Herrn Töijlcr ergiebt sieh, dass selbst von 

 Blitzableitern mit den ausgezeichnetsten Erdleitungen sehr 

 beträchtliche Seitenentladungen auf benachbarte Wasser- 

 oder Gasröhren übergehen können. „Nur in einem sehr 

 grossen, viele Meter betragenden Abstände zwischen 

 Röhren und Blitzableiter würde ein Schutz gegen solches 

 Uebersclilagen zu suchen sein, wenn gleichzeitig voraus- 

 gesetzt werden könnte, dass inncrhalli dieses trennenden 

 Raumes keinerlei, auch nur vorüliergehend angebrachte 

 unil auch nur massig leitende (iegenstände vorhanden 

 sind. Es liegt aber auf der Hand, dass innerhalb be- 

 wohnter Gebäude eine derartige Vcn-aussetzung nur in den 

 seltensten Fällen gemacht werden kann, da jeder gewöhn- 

 liche Kliugelzug, jede Goldleiste usw. uncontrollirl)are 

 Brücken und Verbindungsglieder zwischen Blitzableiter 

 und Röhren bilden können." Mit Recht wird ausdrück- 

 lich in den Erwägungen hervorgehoben, dass die Kom- 

 plication der in einem Gebäude vorhandenen Wasser- und 

 Gasröhren mit einem mit letztern nicht metallisch ver- 

 bundenen P>litzableiter allgemein als eine künstlich ge- 

 schaffene Blitzgefährdung desjenigen Gebäudetheiles er- 

 seheint, welcher zwischen Blitzableiter und Röhren liegt, 

 sowie auch der Röhren selbst. Diese Folgerung liegt so 

 klar auf der Hand, dass ein ernstlicher Einwand dagegen 

 gar nicht erhoben werden kann. Ebenso klar ist der 

 Weg vorgezeichnet, um diese Gefahr zu beseitigen. „Ver- 

 bindet nian den Blitzableiter durch eine continuirlichc 



