— 142 — 
Avskrift. Bilaga 17. 
Till kungl. domänstyrelsen. 
Av kungl. domänstyrelsen i skrivelse den 4 i denna månad, nr S. 
II: 25, anmodade avgiva yttrande angående av oss vunnen erfarenhet 
om värmeledningen i våra av staten uppförda bostäder få vi härmed 
vördsamt anföra följande. 
De av staten år 1912 uppförda båda bostäderna i Särna, vilka 
inreddes för centraluppvärmning medels varmluft, togos omedelbart i 
bruk av undertecknade, som således nu vunnit 2 hela års erfarenhet 
angående centraluppvärmningen i fråga. Vi hava därunder funnit att 
— sannolikt till följd av uppgiven felräkning vid konstruktion av varm- 
luftskaminen — värmeledning icke fungerar nöjaktigt 1 alla rum sam- 
tidigt, utan måste alltid ledningen till några rum avstängas, om man 
skall kunna erhålla tillräcklig värme i de övriga. Härav följer givetvis, 
att eldningen fördyras, ävensom att det trots ökad eldning ställer sig 
svårt att samtidigt hålla alla rum tillräckligt varma. Med detta undan- 
tag har värmeledningen alltjämt fungerat till vår synnerliga belåtenhet. 
Fördelen av att från en enda eldstad kunna uppvärma hela bostaden, 
vilket i sin tur möjliggör inbesparing av tjänstepersonal, kan Ju icke 
nog värderas, och finnes ingen anledning att anmärka mot den värme, 
som erhålles, utan är denna jämn och behaglig. På från järnväg så 
avlägsna platser som Särna, där kostnaden för en kakelugn måste be- 
räknas till 200 å 250 kronor, torde centralvärmeledning ej ställa sig 
dyrare än kakelugnar, Sy Sens om man beräknar, att bed härvarande 
värmeledning ej mindre än 16 rum — förstugor, garderober m. m. in- 
Pörilntle — kunna uppvärmas. Efter här rådande förhållanden er- 
fordras under tiden november—mars tvenne eldningar (morgon och kväll) 
samt dessutom munder ungefär tre månader en "eldning, allt per dag, 
och beräknas för dessa åtta månader åtgå omkring 55 kbm. ved (fast 
mått), därvid okluven rundved av 0.5 meters längd lämpligast bör 
användas (således även någon inbesparing i huggning). I här beräknade 
bränsleåtgång har ej inräknats köksspisen. 
Den uppfattning, som från olika håll uttalats, att centralvärme- 
ledning vore olämplig för orter med mera strängt klimat, är fullkomligt 
oriktig, och har erfarenheten härifrån Sä eriges köldeentrum — 
tvärtom med all tydlighet visat, att ju ällare och renare luften är ute, 
dess bättre fungerar värmeledningen — något sämre åter vid disig luft 
liksom vid stark storm. Även vid ihållande sträng köld, 35 å 40 grader 
