146 — 
lyckas få värme överallt, men ställer sig då eldningen för dyr. I 1:a 
sovrummet hos mig, jungfrukammaren hos jägmästare Fredholm samt i 
serveringsrum och förstuga är mycket svårt att få värmeledningen att 
fungera utan att avstänga densamma till andra rum och även då stun- 
döm nästan omöjligt. Likaså rätt ofta 1 väntrummet. Jungfrukammaren 
är enligt ritningen för dåligt ombonad, d. v. s. väggarna (de inre) för 
dåliga för att utestänga kylan från sidorna (särskilt från den kalla vinden) 
och måste därföre bli ett kallt rum. — Vidare har det visat sig, att 
denna sorts uppvärmning är mycket Herdende av storm så tillvida, att 
i de rum, som vetta mot vinden, värmeledningen under stormdagar ofta 
ej fungerar, detta av för mig ”oförklarlig anledning. Avenså händer, 
att röken vid disig luft slår tillbaka in i eldningsrummet och därifrån 
lätt upptränger 1 rummen. Beträffande själva värmekammaren anser jag 
mig böra påpeka, att spjället (skjutluckan) för kalluftstrumman borde 
ånordnas helst omedelbart vid trummans början från verandan eller åt- 
minstone strax vid trummans iulopp i värmekammaren, varjämte den 
måste göras så, att den stängd kan fullkomligt hindra kalluften att 
tränga in. Hos oss är den anbragt vid golvet i värmekammaren, var- 
igenom c:a 2 meter av trumman inuti kammaren ständigt magasinerar 
kalluft, vilken intränger genom den tunna plåten och avkyler värme- 
kammaren. Trumman skulle då åtminstone varit omklädd med papp 
samt brädbeklädd eller helst murad — bäst vore dock ha luckan vid 
inloppet. — Sotning av kaminen torde måhända ej behöva ske mer 
än en gång om året efter slutad eldning på våren; askan bör dock 
tömmas minst en gång 1 veckan. Ungefär 1 hink vatten dunstar 
dagligen bort ur vattenskålen, för vilken senare särskild ställning bör 
vid murningen anordnas, ej i för nära beröring med kaminen, som 
här måst bliva nödvändigt. — Rörande själva eldningen är lättast 
att hålla varmt vid hög, ren luft — utan Dblast. Var bruka kunde: 
den kalla årstiden elda en brasa (ugnen full) morgon och kväll och 
vid särskilt sträng köld (30 och däröver) större delen av dagen. 
Beträffande bränsleåtgången, som ju är en viktig faktor, torde kunna 
beräknas c:a 27!/> kbm. i veckan (för ugnen) i medeltal under tiden 
”ho—"”/s d. v. s. under de 5 kallaste månaderna och c:a 13; kbm. 
medeltal per vecka under omkring 4 månader, dessa uppgifter måhända 
ej fullt tillförlitliga, då jag ännu saknar kännedom om, när eldningen 
behöver börja på Hösten SN sluta på våren. Man skulle således kunna 
beräkna c:a 70 å 80 kbm. per år (utom köket). Då man betänker, att 
med denna värme avses uppeldning av ej mindre än 15 rum (kläd- 
kammare, förstuga m. m. inberäknade) så måste ju resultatet anses ut- 
