Messung finden sich am Ende des zweiten Tlieiles zusammengestellt und dürften 

 bei der Ausführung ähnlicher Anlagen einigen Anhalt gewähren. 



Würden mit den Druckmessungon fortdauernde Messungen des Wasser- 

 standes im Sammelbassin (etwa mit Hülfe eines registrirenden Wasserstands- 

 anzeigers), verbunden, so könnte man durch Combination beider den Wasserver- 

 brauch in der Stadt bestimmen. 



Auch die Ergiebigkeit neu angelegter Leitungen, welche häufig sehr schwierig 

 zu bestimmen ist, wird sich wie ich glaube, durch Beobachtung desSeitendruckes 

 in vielen Fällen unter Benutzung der Darcy'schen Messungen mit hinreichender 

 Genauigkeit ermitteln lassen*). 



Viertens. Durch meine Druckmessuugen wird bewiesen, dass weniccstens 

 bei so weiten Leitungen wie die von mir untersuchte auch durch ziemlich starke 

 Krümmungen**) wenn dieselben nur allmählig eintreten, kein merklicher 

 Druckverlust hervorgebracht wird. Die beobachteten Druckhöhen sind so nahe 

 den entsprechenden Rohrläugen proportional, dass die Abweichungen innerhalb 

 der Grenzen der Beobachtungsfehler liegen. 



Fünftens konnten verschiedene mit den Profilverhältnissen zusammen- 

 hängende eigenthümliche Druckersciieinungen constatirt werden, unter anderen 

 die bemerkeuswerthe, von dem Erbauer der Leitung vorausgesehene, indessen 

 hier von mehren Seiten bezweifelte Thatsache, dass durch die Erhebung des 

 Rohrstranges über die Gefälislinief), (welche das Niveau des Ober- mit dem 

 des Unterwassers verbindet) die Continuität des Wasserfadens in der Leitung 

 unterbrochen wird, also auch ein Verlust an nutzbarem Gefälle stattfindet. 



Der Mittheilung meiner Messungen habe ich eine kurze Uebersicht der wich- 

 tigsten über die Bewegung des Wassers in cylindrisohen Röhren angestellten 

 Untersuchungen vorangeschickt, unter hauptsächlicher Borücksichtiginig derjenigen 

 Forscher, deren Arbeiten mit denen Hagen's in innerem Zusammenhange stehen, 

 auf die ich mich daher' bei Besprechung der letztern mehrfach beziehen musste. 

 Es sind dieses ausser den älteren Untersuchungen von Poiseuille namentlich die 

 neueren von Dr. Heinrich Jacobson (jun.) in Königsberg, dessen Arbeiten Hagen 

 indessen nicht zu kennen scheint, da er sie nirgend erwähnt. Sie sind um so 

 beachtenswerther, als der Verf;isser sich l)ei der Ausführung seiner sehr werth- 

 vollen Experimentaluntersuchungen auf die strenge Theorie von F. E. Neumann 

 stützt, welche von ihm zuerst mit Genehmigung ihres Autors veröffentlicht ist. 



Das Verzeichniss sämmtlicher von mir im Folgenden citirten Schriften habe 

 ich im Anhange beigefügt. Li Bezug auf die ältere Literatur verweise ich auf 

 den ersten Theil von Hagen's Wasserbaukunst sowie auf die übrigen im Anhange 

 angeführten Abhandlungen. 



Schliesslich spreche ich an dieser Stelle den Herren, welche theils mir 

 durch ihr gefälliges Entgegenkommen die Ausführung der Messungen ermög- 

 lichten, theils mich direct bei Ausführung derselben unterstützton, an dieser 

 Stelle meinen wärmsten Dank aus. Ich habe zu nennen die Herren: Stadtbau- 



*) In der That beabsichtigt der Erbauer der Danziger Leitung, Herr Ingenieur Müller diese 

 Methode bei der gegenwärtig von ihm ausgeführten gu:scisernen Leitung, durch welche der Badeort 

 Zoppot mit Quellwasser versorgt werden soll, anzuwenden. 



**) Vergl. den Nivellemenf«plan, ;) Bei Lnfthahn Nr. B; vergl den Nivellementsplan. 



