n. Messungen von Druck und Greschwindigkeit an der 



neuen Danziger Wasserleitung. 



Die Wasserleitung, au welcher die im Folgenden mitgetheilten Messungen 

 angestellt sind, wurde auf Anregung des Oberbiirgermeisters Herrn Gebeiniratb 

 V. Winter nach dem Projocte des herz, säcbs. Bauratbs Herrn Henocli unter 

 Leitung des Ingenieurs Herrn A. AV. Müller*) erbaut, zu dem Zwecke, den Be- 

 wohnern Danzigs statt des bis dahin benutzten schlechten Radaunewassers ein 

 gesundes, wohlschmeckendes Trinkwasser zuzuführen**). Sie beginnt bei dem 

 etwa zwei Meilen von der Stadt entfernten Dorfe Prangenau, endigt in einem 

 etwa eine halbe Meile von der Stadt entfernten, ca. 130 Fuss über dem Strassen- 

 niveau auf einem Hügel in der Nähe des Dorfes Ohra aufgeführten Samraelbassin 

 (sog. Hochreservoir) und hat eine Gesammtlänge von 3751,2 Ruthen oder 45014,4 

 Fuss rhld. bei einem Gefälle von ca. 150 Fuss. Sie ist aus je 12 Fuss engl, 

 langen, lackirten gusseisernen Röhren von I6Z0II rhld. lichter Weite zusammen- 

 gesetzt. Die Röhren sind in der Weise ineinandersrefüo-t, dass das eben abore- 

 schliffene Ende jedes Rohres in die Muife des nächstfolgenden gesteckt und 

 der Zwischenraum mit Hanf und Blei ausgefüllt wurde. Ihre Form kann als 

 eine im Ganzen sehr rec>elmässicre bezeichnet werden. Nach o;efällio;er An- 

 gäbe des Herrn Ingenieur Müller, der vielfache Messungen der Durchmesser 

 angestellt hat, erreichten die Abweichuno-en nur bei einzelnen Röhren die Grösse 

 von einem Zehntel Zoll, während die meisten das vorgeschriebene Mass zeigten. 

 Ich selbst konnte leider an den zur Leitung verwendeten Röhren keine Messungen 

 vornehmen, da dieselben bereits verlegt waren, als sich für mich die Aussicht er- 

 öflFnete, die von mir projectirteu Untersuchungen auszuführen. Der nach einem 

 patentirten Verfahren hergestellte Lacküberzug der Röhren war so dünn, dass 

 die durch ihn etwa herbeisreführte Verminderuno- des Durchmessers nicht in Be- 

 tracht kommen konnte. Er hat sich bisher vollkommen bewährt; bis jetzt, nach 

 mehr als zweijähriger Benutzung zeigte sich, wenigstens bei den von mir unter- 

 suchten Röhren, auf der inneren Wandung keine Spur von Rostf). 



*) Jetzt selbstständig als Unternehmer hier ansässig, damals Techniker des Hauses J. & A. 

 Aird. Das genannte Haus hatte nicht nur den Bau der Wasserwerke, sondern auch die Aus- 

 führung der grossartige«; gegenwärtig (Juni 1872) fast vollendeten Kanalisirungs- und Berieselungs- 

 anlagen übernommen. 



**) In Betreu' der ehemischen Beschaffenheit des Wassers verweise ich auf die im vorjährigen 

 Hefte der Schriften der hiesigen Naturforschenden Gesellschaft publicirten Untersuchungen der Herren 

 Dr. Lissauer und Apotheker Helm. Nach dem Urtheile hiesiger Aerzte ist es vermuthlich dem fie- 

 brauche dieses Wassers zuzuschreiben, dass die im vorjährigen Sommer (1871) hier eingeschleppte 

 Cholera im Keime erstickt wurde und im Gegensätze zu früheren Epidemien nur sehr wenige Opfer 

 forderte, während sie an andern Orten der Provinz 7. B. in Königsberg sehr heftig auftrat. 



f) Siehe Anhang No. ö. 



