47 



Der Röhreustiang folgte allon Unebenlielten des Terrains*) und zwar diircli- 

 schnittlich in einer Tiefe von 5 Fuss, die nur in einer Entfernung von etwa 

 3000 Ruthen vom Anfange auf Fuss, in der Nähe des Hochbassins bei Ohra bis 

 auf 12 Fuss stieg. . 



Die vertikalen Krünununsren waren, obgleich die Lcitunj^ durch hügeliges 

 Terrain ging {N. P.), doch im allgemeinen so sanft, dass nur an zwei Stellen die 

 Anwendung von Bogcuröhren erforderlich war, nämlich zwischen den Lufthähuen 

 No. (IG— 17) und No. (14 — 15). Der Krümmungsradius derselben betrug 10 Fuss 

 rhld., die Spannung jedes Bogens 22,5 ^. Ganz unbeträchtlich waren die horizon- 

 talen Krümuuuigen; nur an einer Stelle, zwischen Lufthahn No. (19 — 20), machte 

 der Strang eine erheblichere Biegung, so dass eine der obigen Bogenröhren an- 

 gewendet wurde. 



Gespeist wird die Leitung durch die in der Nähe von Prangenau entsprin- 

 genden Quellen, deren Ergiebigkeit durch die unter Aufsicht des Herrn Henoch 

 ausgeführten Aufschlussarbeiten erhel)lich gesteigert wurde, so dass sie unmittelbar 

 nachdem die Wasserwerke in Betrieb gesetzt wurden, ein Wasserquantum von 

 362000 Kubikfuss rhld. pro 24 Stunden liefertenf). Die einzelnen aus den be- 

 waldeten Hügeln hervorrinnenden Wasseradern wurden (in dem Ostroschker 

 und Popowker Thal) in allmählich sich erweiternde Sammclkanäle und schliess- 

 lich in einen weiten Brunnen, die Sammelstube, geleitet. 



In diese mündet von der anderen Seite her auch das nach oben uuinrcbocrene 

 und tronfpetenartig erweiterte Mundstück des ILauptrolircs, und zwar ist der 

 obere Kand desselben 3 Fuss rhld. über der Sohle angebracht, um den Eintritt 

 der etwa mitgeführten erdigen Theile zu verhindern. Ausserdem ist in der 

 Sammelstube ein Uel)erflussrohr angebracht, durch welches das von der Leitun«" 

 nicht abgeführte VV^asser austreten kann; der vertikale Abstand der überkanten 

 beider Röhrenmundstücke, also auch die Differenz zwischen dem tiefsten und 

 höchsten Wasserstande beträgt o Fuss. Uebrigens wird der letztere nur zur Zeit 

 der Schneeschmelze erreicht, da das Rohr, wie die im Folgenden mitgetheilten 

 Messungen ergeben, weit über 400000 Kubikfuss rhld. abzuführen vermag, wäh- 

 rend das durchschnittlich von den Quellen gelieferte Wasserquantum gegenwärtig 

 300000 Kubikfuss kaum erreicht ff). Für gewöhnlich steht daher das Wasser in 

 der Sammelstube in gleicher Höhe mit dem oberen Rande des trompctenförmigen 

 Mundstücks, durch welches es in das Ilauptrohr einfliesst {N. F.). 



An der Mündung im Hochreservoir ist das Rohr in ähnlicher Weise wie in 

 der Sammelstube nach oben gebogen, so dass der horizontale Rand des Mund- 

 stückes etwa 5 Fuss über der Sohle des Bassins sich befindet. Das Wasser kann 

 in dem Hochbassin bis zu einer Höhe von etwa 10 Fuss über der Sohle steisen, 

 dann tliesst es durch ein Ueberlaufrohr in den Radaunebach. Die Höhendifferenz 

 zwischen den Rändern des oberen Mundstückes in der Sammelstubc; und des 

 unteren im Hochreservoir beträgt 151,425 Fuss rhld. (A'. /\). Denkt man sich 

 beide durch eine gerade Linie — die Gefällslinie — verbunden (A^. P.) so erkennt 



•) Vergl. hier und iuj Folgenden an allen mit {N. I'.) luaikirten Stellen den Nivellementsplan 

 auf Tal". I. -}-) Ueber die bisher hervorgetretenen Veränderungen der Ergiebigkeit der Quellen 

 geben die am Schlusbe zusammengestellicn Beobachtungen Aufschluss. 

 i I) ^ '•gl- J''^' Hoobaohtun^cn am Schlüsse dii'St*r .^cJicit. 



