60 



friedigend übereinstimmen, wie aus der folgender Zusammenstellung hervorgeht: 



Beobachtetes 

 Gefälle. 

 P 



Wasserqiiantum qro 24 Stunden 



berechnet 

 Q' 



Kiib.-Fiiss. 



beobachtet 



0,001630 

 0,001376 

 0,0005915 



317800 

 290200 

 184700 



317400 

 290500 

 184700 



Zur Ermittelung des relativen Gefälles genügt es nun, wie die Erfahrung 

 gezeigt hat, den Druck an zwei möglichst weit von einander entfernten Stellen 

 zu messen. Bezeichnen wir durch i/^ und 1/2 resp. .fi und .?', die Coordinaten der 

 Drucklinie für die beiden Beobachtungspunkte, so ist das relative Gefälle 



-X' 



Nehmen wir an, dass der Druck an zwei Lufthähnen gemessen wurde und 

 bezeichnen wie oben durch h' und h" die Höhen der den Druck messenden "Wasser- 

 säulen vom Rande des Kofiers ab gerechnet, ferner die Coordhiaten der letzteren 

 durch ,»', ,v' resp. y und i/\ so ist 



* ^1 = /— /*' ; fh = .'/"— A" ; 'j,—y, = .'/—'/■' + h"—h' 



folglich p _ i/ '-y" + h"—h' 



x, X, 



Die Difi'erenzen y —y" und .i\ — x^ sind constant und können für zwei beliebige 

 Lufthähne aus der Tabelle auf pag. 55 entnommen werden. Die Druckhöhen 

 h und h müssen beobachtet werden. Als Beobachtungsstationen sind bei unserer 

 Leitung die Lufthähne No. 24 und 25 gewählt, für welche .x^—Xi = 2484,41 R. 

 rhld. = 29812,9 Fss. rh.; y—y" = 30,39 Fss. rh. ist. An Lufthahn No. 5 darf 

 wegen des schwachen und wenig veränderlichen Druckes derselbe nur von Zeit 

 zu Zeit mittelst Gummischlauch und Glasröhre gemessen werden*). Am 24'^° 

 Lufthahn, wo seit nunmehr einem Jahre der Druck täglich gemessen wird, ist 

 di\s oben angedeutete einfache Verfahren nur zeitweise (während des Sommers) an- 

 wendbar. Es ist deshalb dort in einem Häuschen ein Quecksilbermanometer, dessen 

 Einrichtung oben**) beschrieben wurde, fest aufgestellt und durch ein Bleirohr 

 mit der Leitung verbunden. Der Null])unkt desselben ist um den Betrag der 

 Quecksilberdepression (durch "Wasserhöhe ausgedrückt 1,06 Zoll, vergl. pag. 53) 

 unter dem Rande des Koflers angebracht, wodurch die betrefi'ende Correction 

 fortfällt. Um die Bestimmung der Ergiebigkeit der Leitung möglichst zu erleich- 

 tern, habe ich nach der obigen Formel eine Tabelle berechnet, durch welche sich 

 aus der beobachteten Difi'erenz der Druckhöhen h" — h' das entsprechende Wasser- 

 quantum pro 24 Stunden vermittelst einer einfachen Interpolation bestimmen 

 lässt. Zur Erläuterung der Einrichtung dieser Tabelle habe ich im Anhange 

 No. 10 ein kleines Bruchstück derselben beigefügt. 



*) Es ist dabei zweckmässig eine möglichst weite Glasröhre mit enger Mündung zum Anfstecken 

 des Gunimischlauches ^u wählen. Bei Ai\wendiiug eines solchen werden die sonst sehr störenden 

 stosswoise erfolgenden Schwankungen des Druckes fast unmerklich. 

 **) Vergl. pag. 52 und 53 sowie Fig. 5 Taf. n. 



