Gl 



Nicht unerwäbnt lassen will ich, dass die Druckmessimgen unter Umständen 

 auch noch in anderer Beziehung von practischer Wiclitigkeit sein können. Sollte 

 z. B. im Laufe dei' .fahre durch Niederschläge oder Oxydation das FAunen des 

 Rohres an irgend einer Stelle eine erhebliche Verengung erleiden, so Hesse sich 

 dieselbe durch Druckmessungen längs der ganzen Linie wenigstens annähernd 

 ermitteln, da sich vor derselben eine Steigerung, dahinter eine Vermin- 

 derung des Seitendruckes zeigen müsste. Handelt es sich ferner darum, 

 das von der Leitung gelieferte Wasserquantum durch Anschliessung von Zweig- ^ 

 leituugen um einen bestimmten Betrag zu vermehren, so ist die Messung des 

 Seitendruckes an der betreflPenden Stelle zur Bestimmung der Höhe erforderlich, 

 in welcher man das Bassin (resp. wenn es sich um Zuführung von Quellen handelt, 

 die Sammelstube derselben) anzulegen hat. 



Ich theile nun zum Schlüsse die Resultate der bisher über die Ergiebigkeit 

 der Leitung angestellten Messungen mit. Von den seit Juli vorigen Jahres forts 

 laufend angestellten Messungen habe ich, wenigstens in den Zeitabschnitten, wo 

 sich nur geringe Aenderungen des täglichen Wasserquantums zeigten, nur die 

 Mittel genommen. Die Ablesungen des Manometers sind von dem in Prangenau 

 wohnenden Aufseher der Leitung gemacht. Von den allerdings sehr mangel- 

 haften nur auf Schätzung beruhenden meteorologischen Bemerkungen, welche 

 derselbe laut Instruction seit Ende vorigen Jahres seinen wöchentlichen Berichten 

 beigefügt hat, habe ich das Wesentlichste mitgetheilt. 



R. bedeutet Regen, R. R. starken Regen, S, Schnee. 



