40 ORCHIDÉES. 



construit et enduit de ciment de l'Isère. Deux carreaux, vers 

 chaque extrémité, munis d'une boucle, peuvent s'enlever pour 

 donner issue à la vapeur, quand on le juge nécessaire. A l'autre 

 extrémité, sous le sentier également, est un autre bassin sembla- 

 ble J', mais occupant ici toute l'étendue et traversé dans toute sa 

 longueur par le tuyau de circulation. Il est aussi muni de deux 

 bouches de vapeur et sa contenance est d'environ 7 hectolitres. 

 Dans ces deux bassins la vapeur est lancée dans la serre par un 

 courant d'air arrivant du dehors. 



Tout autour, devant le vitrage, règne une banquette de 0.70 de 

 large et haute de 0.80. Elle est construite en brique et ciment, 

 faisant console en avant par une demi voûte supportée par de 

 petits murs de refend. Ces petits murs supportent en outre un 

 second rang de tuyaux de circulation, placé à 0.30 plus haut que 

 celui des sentiers avec lequel il se raccorde dans ses deux parcours 

 latéraux. 



Ce second rang traverse six poêles d'eau : A, B, C, D, F, G, 

 situés sous les banquettes des façades nord et sud, et distribués 

 symétriquement dans les trois compartiments dont se compose ma 

 serre. 



Ces poêles M, formés par des cloisons en briques sur champ et 

 enduites des deux côtés d'une couche de ciment, ont en avant 

 1 mètre de largeur sur 0.60 de côté et 0.70 de hauteur, et con- 

 tiennent environ 3 hectolitres d'eau. Le dessus, fermé par un 

 plafond de carreaux soutenus par des règles de fer, est bordé d'un 

 rang de briques qui forment un second bassin supérieur et à 

 découvert. Le tuyau de circulation, en traversant le fond de chaque 

 poêle, échauffe progressivement l'eau dont il est rempli, jusqu'à 

 ce qu'elle soit à la température de celle du thermosiphon. 



Pour éviter les fuites qui pourraient se produire par la dilatation 

 et le retrait du tuyau de métal, on a soin de le garnir d'une ron- 

 delle de caoutchouc qui, se trouvant engagée dans le ciment de la 

 maçonnerie, rend parfaitement étanche l'endroit où il traverse le 

 poêle d'eau. 



Pour empêcher également la déperdition du calorique et obtenir 

 une prise d'air, l'eau du poêle est préservée de contact avec le mur 

 extérieur de soubassement par une cloison distante de ce dernier 



