72 ORCHIDÉES. 



celui de son incorporation d*un égal courant de vapeur d'eau , il 

 devient en peu d'instants trop sec et finit par dessécher la masse 

 entière du milieu où il est introduit. D'un autre côté, ce courant 

 d'air froid ne s'échauffant que progressivement et à mesure qu'il 

 se combine avec l'air du local, serait funeste aux plantes qui se 

 trouveraient sur son passage, s'il n'avait le degré voulu de cha- 

 leur et d'humidité. 



Frappé du peu de résultats et de la difficulté d'exécution de 

 tous les systèmes de ventilation jusqu'alors préconisés, nous nous 

 sommes ingéniés à résoudre ce problème. L'expérience de plu- 

 sieurs années nous a confirmé que nos prises d'air, à travers nos 

 poêles d'eau chaude, remplissaient parfaitement le rôle que nous 

 cherchions, par leur simplicité et par leur puissance. Examinons 

 leur jeu en détail. A quel moment devient difficile la ventilation 

 d'une serre ? C'est quand l'air extérieur est très-froid et celui de 

 l'intérieur trop chaud, comme par exemple sous l'influence d'une 

 gelée avec un beau soleil, cas très-fréquent de janvier à mars 

 dans le centre de la France. Les appareils fonctionnant, l'eau 

 aura une température assez élevée pour produire de la vapeur et 

 échauffer suffisamment le courant d'air venant de l'extérieur, si 

 on ne lui donne qu'un faible tirage au moyen des obturateurs 

 internes et externes et que l'on n'ait besoin que d'une ventilation 

 ordinaire ; mais à ce moment, un courant d'air puissant est né- 

 cessaire pour combattre l'excès de chaleur qui se porte vers les 

 couches supérieures. On livre à l'air tout le passage et en plaçant 

 dans la bouche du poêle un tuyau coudé de 0.50 de longueur, il 

 s'établira un courant d'autant plus rapide que la vapeur sera plus 

 abondante , entraînée par l'air qu'elle enveloppe comme d'un 

 cylindre et échaufîe en même temps. En ouvrant dans le faîtage 

 un ou deux clapets, on verra sortir par dessus la serre des bouff'ées 

 de vapeur, comme d'une machine. Dans l'intérieur il se produira 

 un mouvement aérien, très-vif sur le passage de la colonne d'air 

 et diminuant progressivement en raison de l'éloignement. La 

 vapeur d'eau, visible à la sortie du tuyau, disparaît vers les cou- 

 ches supérieures où elle est absorbée, pour reparaître au dehors, 

 en se trouvant dans un air froid qui la condense. C'est au méca- 

 nicien à régler les eff'ets de sa machine et à l'adapter aux cir- 

 constances. 



