Re 
ou moins le tirage du foyer et la consommätion du combustible, ce qui revient 
à dire qu'il devra tenir l’eau à quelques degrés de plus ou de moins. 
La théorie nous dit encore : « Le cube _d’air à chauffer ne signifie rien, ne 
calculez que sur la surface vitrée. » J'en demande bien pardon à la théorie, 
mais elle n’a pas tout vu ce qu'il fallait voir. Si l’on agrandit une serre dans 
le sens de la longueur seulement, on prolonge de même les tuyaux, dont la 
proportion avec le cube d’air contenu ne change pas; mais plus les tuyaux 
s'éloignent du foyer et moins ils chauffent ; il arrive done un point où cette 
proportion, très exacte au départ, cesse de l'être à l'extrémité. 
1 c'est dans le sens de la largeur que la serre s'agrandit, une nouvelle 
donnée, tout au moins, vient compliquer le problème, c’est la hauteur au 
faîte ; mais il se peut que l’on soit porté à augmenter de beaucoup cette hau- 
teur, et alors surgit une difficulté sérieuse, dont la théorie des surfaces vitrées 
ne tient nul compte, c’est l'accumulation de la chaleur dans le haut de la serre, 
L'usage constant des praticiens éclairés de nos Jours, est de ne donner aux 
serres que tout juste la hauteur nécessaire pour une culture déterminée. 
Les très grandes plantes vont dans des serres spéciales, jardins d'hiver ou 
quelque chose de ce genre. Dans une serre basse, dont la toiture, au faîte, ne 
dépasse pas trois à quatre mètres au-dessus du sol, les couches d'air se 
mélangent rapidement et assez également, mais il en est tout autrement si 
l’on double, par exemple, cette hauteur. J'ai essayé à plusieurs reprises, de 
mesurer la différence de chaleur obtenue par le thermosyphon, à partir du sol 
jusqu’au haut de le serre, et J'ai trouvé que la chaleur s’accroissait, de bas en 
haut, à raison d'environ un dégré par chaque mètre d'élévation. À ce compte, 
Si l’on à, près du sol, une température de cinq à six degrés, à sept mètres de 
hauteur il s’en trouvera au moins douze. Serre froide au pied des plantes, serre 
tempérée à la tête. Pour obtenir dans les couches d'air inférieures une chaleur 
suffisante, on devra donner au calorifère un surcroît de puissance bien supé- 
rieure à l'accroissement de la surface vitrée. 
(A continuer.) Re - Din Puxpr. 
PLANTES INTRODUITES. 
OÙ MISES POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE COMMERCE 
PAR J. LiNDEN (!) 
(Suite des Orchidées) : dr 
568. Neottia (Stenorynchus) aurantiaca, 
ave, nov. veg., Mexique, 
8 
571. Notylia replicata, Lind., Cat. ; Rio- 
65 
egro, - 
572. Odontoglossum angustatum, Ldl., 
1838, 
569. —  maculata, Lind., Cat., Co- Bot. Reg., Ecuador, 
lombie, 1858, : D, 
70. Notylia amazonica, Lind., Cat. » | 78e rar fans integram, Rchb. A 
Amazone, 1865, | Il. hort. Ecuador, 1865. 
(!) Voir page 67, 
