sur les machines d'aérage. 75 



ment de l'eau fût trop p;rande pour lui permcUre de parcourir 

 retendue nécessaire dans l'intervalle des oscillations de la machine, 

 et que par suite les indications du manomètre fussent trop faibles , 

 puisque le liquide devrait redescendre avant qu'il eût atteint la 

 hauteur maximum. 



L'emploi d'un manomètre étranglé, dans cette circonstance , per- 

 met d'observer la hauteur moyenne avec plus de facilité parce que 

 les petites oscillations sont insensibles. 



Calcul de l'effet des Machines. 



6. La méthode généralement employée pour calculer l'effet utile 

 des machines d'aérage , consiste à déterminer , tant bien que mal , 

 la dépression produite dans les galeries d'appel et le volume d'air 

 aspiré ; puis à comparer l'effet ainsi obtenu à la force de la machine, 

 estimée d'après la tension de la vapeur dans la chaudière , avec toute 

 l'incertitude que comporte l'emploi de coefficients de réduction : 

 cette méthode qui rend l'appareil solidaire de l'habileté du méca- 

 nicien , n'est susceptible d'aucune précision , et ne peut conduire à 

 des résultats comparatifs dignes de confiance. Pour bien juger d'un 

 appareil de ventilation , il faut déterminer la force qui lui est 

 directement appliquée indépendamment du système de la machine ; 

 ensuite voir quelle portion de cette force se trouve utilisée , en 

 recherchant la nature des diverses résistances auxquelles donne 

 inévitablement lieu le mouvement de l'air dans l'appareil employé. 

 Des considérations mécaniques peuvent alors permettre de com- 

 parer les avantages et les inconvénients des divers moyens qui ser- 

 vent à transmettre l'action du moteur. 



Dans le système des machines à cloches, on peut calculer avec 

 une approximation très grande la force directement appliquée. 

 On observe la dépression moyenne sous l'une des cloches , la com- 

 pression simultanée qui a lieu sous l'autre , la somme de ces deux 

 résistances représente l'effort total employé pour mouvoir les cloches. 



En le comparant à la hauteur motrice nécessaire pour faire cir- 

 culer l'air dans la mine , on a le rapport de l'effet utile à la force 

 appliquée , si aucune perte d'air n'a lieu par le jeu de l'appareil. 



Le volume d'air aspiré étant toujours moindre que le volume 

 théorique , il faut multiplier le chiffre ainsi obtenu par un coefficient de 

 réduction, que nous prendrons égal à 0,9 ce qui suppose une perte 

 d'air égale au dixième du volume théorique. La perle doit être 

 moins élevée pour les machines bien construiies , ainsi que nous 

 l'établirons par la suite. 



