sur les machines d'aérage. 1 1 9 



l'expression de la vitesse absolue de l'air sorlant j/ w-r' + w^ et 

 pour la hauteur perdue la relation (c) § 41 



« = -, 



Dans les ventilateurs du système de M. Lotoret , les ailes sont 

 inclinées sur le rayon ; mais comme la vitesse m est toujours très- 

 faible , nous pourrons sans erreur sensible adopter l'expression 

 précédente pour représenter la vitesse perdue. 



On a d'un autre côté pour déterminer les résistances de l'air 

 dans l'intérieur de l'appareil l'équation {b) § 41 , ou 



En ajoutant ces deux, équations , on trouve 



H+A'+A"=2-ï;^=2-0,051 wV' 

 ~9 

 Et par suite pour l'expression do l'effet utile théorique 



E H _ H 



H+A'+r 2.0.05hcV' 



D'après ces principes calculons le résultat des expériences faites 

 par 31. Glépin sur différents ventilateurs. 



Ventilateur du charbonnage de S^"-Vicloire , près de Mons. 



Ce ventilateur établi comme nous l'avons indiqué ci-dessus pré- 

 sente les dimensions suivantes. (Mémoire de M. Glépin , page 76). 



Longueur des aîles 0",77 



Largeur dans le sens parallèle à l'axe C^jOS 



Longueur des bras à l'extrémité desquels se trouvent 

 articulés les montants qui supportent les aîles. . . O^jSO 



Longueur de ces montants O^jQO 



Nombre d'ailes 4 



Diamètre des ouvertures par lesquelles l'air de la 



mine arrive au ventilateur l^jGO 



J'ai pris parmi les expériences rapportées page 77 les deux der- 

 nières où l'on avait mesuré directement la force appliquée. 



Dans une de ces expériences , le ventilateur débitait S^^OSO 

 sous une pression de 12'°, 49 d'air ou de O'",0152 d'eau. 



