120 L. Tbasenster. — Recherches 



Le nombre de révolutions était de 113 par minute et l'angle 

 formé par les bras et par les aîles du ventilateur était de 135°. 

 L'effet utile réalisé était de Q'^' fi. 



D'après ces données , on arrive aux résultats suivants : 



Le rayon extérieur du ventilateur est égal à 



(/(0,80)' + (0,90)'— 2-0,8-0,9 cos 135"=1°,571. 



La vitesse angulaire 2o=ll",833 



d'où O.OSlwjV'^n^.Gl? 



'2,49 ^ „^ 



^= 2:Ï7:6Ï7-= '' '' 

 La section des canaux étant supérieure à 4'°%5 , on voit que la 



2 939 



vitesse u est inférieure à -^^ , ou à 0"',66 , et que par suite 



h"-=. ^ ainsi que H+A'= diffèrent Ires-peu 



de — i . On peut donc sans erreur sensible prendre pour la hau- 



ic'r' 

 teur perdue par la vitesse de l'air sortant l'expression — 



= 17",617 et pour la bauleur absorbée par les résistances 



— H=17"',617— 12"',49=5"',127. 



-9 



Dans l'expérience suivante, le ventilateur aspirait S^'.Ol par 

 seconde sous une pression de 15'",45 d'air ou de O^.OISS d'eau , et 

 réalisait ainsi un effet utile de 0='',754. Le nombre des révolutions 

 était de 137 par minute et l'angle formé par les ailes et les bras 

 qui les supportent de 105°. 



D'après les données on trouve que r=l'°,35, !e^l4'°,348 et 



15 45 

 0,051m)V'' = 19",121 ; par conséquent E= — — p— — =0,40. 



La pression nécessaire pour mouvoir l'air est ainsi employée : 



Effet utile 15"',45 



Résistance de l'air dans l'appareil S^fill 



Vitesse absolue 19'°,12l 



Total 38'°,242 

 Pour obtenir l'effet utile pratique , il faudrait ajouter à cet effort 

 le frottement de l'axe , la résistance des courroies et les vibrations 

 des diverses parties du ventilateur- Pour un travail utile de 0<^'',6 



