122 L. TnASENSTER. — Recherches 



Ce ventilateur aspirait 2»', 91 par seconde sous une pression de 

 8'",6 d'aiv on de 0"',01 d'eau et réalisait un travail utile de 0''',387 

 en faisant 246 tours par minute. 



De ces données on déduit 0,051wV'=35"',322 



et 



E=-^ =0,12. 



2-35,322 



M. Glépin a trouvé pour l'effet utile pratique 10 p. °;„. 



Ce faible résultat est évidemment dû à la disposition défectueuse 

 de l'appareil, dont l'un des vices principaux est l'étendue des aîles , 

 comparée à la faible section des ouvertures par lesquelles arrive 

 l'air de la raine. L'air doit se mouvoir dans ces ouvertures avec une 

 vitesse de 8 à 9°", et outre la perte due à la hauteur génératrice de 

 cette vitesse , il doit se produire des perturbations très-nuisibles. 



Le tableau suivant présente le résumé des quatre expériences 

 rapportées ci-dessus : 



D'après ce tableau on voit, qu'à l'exception de la dernière expé- 

 rience , la vitesse absolue de l'air sortant dans les ventilateurs à 

 aîles planes n'est pas plus grande qne dans les ventilateurs à aîles 

 courbes , tandis que les résistances dans l'intérieur de l'appareil 

 sont beaucoup moindres- 



D'un autre côté la vitesse relative u étant très-faible et infé- 

 rieure à 1'", on voit que l'inclinaison donnée aux aîles pour annuler 

 une partie de celte vitesse doit être plutôt nuisible qu'utile- 



