138 L. TnASEXSTKn. — Recherches 



qui pourraient avoir lieu pur lo mouvement rapide de l'une des 



parties, si cet intervalle était trop faible. ()) 



Ventilateur à ailes de moulins à vent. 



63. Ce ventilateur , quoique peu connu , date cependant déjà de 

 1837 : 11 est par conséquent antérieur à tous ceux que nous avons 

 examinés , et me paraît devoir donner des résultats plus favorables 

 que ceux actuellement en usage. 



M. Lesoinnc a été guidé dans sa construction par cette idée, que la 

 forme la plus convenable pour un récepteur de la force du vent , 

 serait aussi la plus convenable pour un appareil d'aspiration. 



M. Combes a renversé la turbine pour en faire un ventilateur à 

 ailes courbes : M. Lesoinnea adopté pour son appareil la forme indi- 

 quée par Smcaton pour les aîles dos moulins à vent. Il a en outre 

 placé dans le canal d'aspiration un diaphragme pour empêcher le 

 mouvement giratoire de l'air. 



Le ventilateur à aîles de moulin est maintenant fréquemment 

 employé pour aérer des parties de mines peu étendues , comme des 

 tailles ou des galeries isolées , où il faut momentanément activer la 

 ventilation. Dans ces circonstances , il parait avoir donné des 

 résultats très-satisfaisants ; mais les dépressions nécessaires étaient 

 toujours très-faibles, et comme il n'a jamais servi h l'aérage d'une 

 grande mine , il n'a fait l'objet d'aucune expérience rigoureuse. 



Les ventilateurs qui ont été constiuils ont de; six à dix aîles; les 

 diamètres du noyau et de l'enveloppe sont respectivement de O^jlO 

 à O^jlS et de O-n.Sâ à 0'",90. 



Les aîles sont construites en tôle et ont à-pcu-près l'inclinaison 

 que Smeaton a reconnue la plus favorable pour les moulins à vent, 

 ou environ 18° à 19° près du noyau , et 7° à 8° près de l'enveloppe. 



L'inclinaison va en augmentant à mesure qu'on se rapproche de 

 l'axe comme dans la vis , mais dans une proportion beaucoup 

 moindre. Il en résulte , que si les inductions que j'ai tirées des faits 

 observés, sont sanctionnées par l'expérience, le ventilateur à aîles 

 de moulin est intermédiaire pour les avantages et les inconvénients 

 entre la vis pneumatique et le ventilateur piano-conique ; il diffère 

 cependant beaucoup moins de ce dernier que de la vis , et il doit 



(j) Uq ventilateur à mouvemeut de hauslalioti et à aîles planes se trouve établi 

 niês de Cbaileroi : dans une expéiieuce faite par M. Glépiu, il utilisait seul, meut 

 5 "lo du travail moteur. Mais il est (ellemciit eu dehors des conditions ratiouuelles 

 d un Lan appareil de veulila!ion que ce lésidlat ue doit ji.is étonner. 



