4 MÉMOIRE SUR LECOULEMENT 



L'appareil établi par les ordres de M. le préfet de la 

 Seine pour l'éclairage de l'hôpital Saint-Louis , au moyen 

 du gaz extrait de la houille, nous offrait pour ces expériences 

 toutes les facilités désirables : il a été mis à notre disposi- 

 tion avec beaucoup de bienveillance; et, M. Cagniard de 

 Latour, l'un des membres de la commission chargée de di- 

 riger l'établissement de cet appareil, et qui est depuis long- 

 temps connu avantageusement de l'Académie par les travaux 

 intéressans qu'il lui a présentés, ayant bien voulu concourir 

 à ces expériences, nous les avons commencées ensemble au 

 mois de mai dernier, et nous en avons recueilli, jusqu'à ce 

 jour, les résultats dont je vais rendre compte. 



Le gaz extrait de la houille dans l'établissement de l'hôpital 

 Saint-Louis passe, après avoir été lavé, sous un gazomètre 

 dont la section transversale est de <j m ,4o68 superficiels : il 

 y est entretenu à un état de pression équivalent au poids 

 de l'atmosphère , augmenté de celui d'une colonne d'eau de 

 o m ,03?83 de hauteur; ce qui est indiqué par un manomètre 

 implanté dans la partie supérieure de la cloche. 



Le gaz, en vertu de cette pression, passe du réservoir qui 

 le contient dans un tuyau de conduite de 3 pouces ou de 

 81 millimètres de diamètre, lequel, posé à peu près horizon- 

 talement à 70 centimètres au-dessous du sol , contourne exté- 

 rieurement le principal corps de bâtiment de l'hôpital, sur 

 623 mètres de développement. 



Le gazomètre étant mis en charge et ne recevant plus 

 de nouveau gaz , si l'on ouvre la communication établie 

 avec le tuyau de conduite, l'écoulement du fluide commence 

 aussitôt et continue par ce tuyau en vertu de la pression 

 qu'indique le manomètre, pression que l'on a rendue constante 

 en compensant, au moyen d'une chaîne appropriée, la perte 

 de poids que le gazomètre éprouve à mesure qu'il s'enfonce 

 dans l'eau de la citerne où il est plongé. 



