DE LAIR ATMOSPHERIQUE. J 



de 622 m ,8o de long, le gazomètre est descendu de o m ,^p47 

 en une minute, terme moyen de trois observations consé- 

 cutives, qui ont duré 2 minutes chacune. 



Par conséquent , les longueurs des tuyaux par lesquels 

 s'est écoulé l'air atmosphérique étant entre elles comme les 

 nombres 1288, 3758 et 6228, les produits de l'écoulement 

 ont été comme les nombres 002, 54 1 et 394> tandis que, 

 par les mêmes tuyaux et sous la même pression , les produits 

 de l'écoulement du gaz hydrogène avaient été comme les 

 nombres 1218, 710 et 5 4 T - 



En considérant séparément les résultats de nos expériences 

 sur l'air atmosphérique , on reconnaît encore le décaisse- 

 ment des dépenses à mesure que les longueurs de la conduite 

 s'accroissent ; ce qui prouve que les deux gaz éprouvent dans 

 leur mouvement une résistance de la même nature. 



Comparant ensuite les produits de l'écoulement des deux 

 gaz sous les mêmes pressions , on voit que les dépenses du 

 gaz hydrogène sont beaucoup plus considérables que les dé- 

 penses de l'air atmosphérique , mais non point dans le rap- 

 port de leurs densités respectives. 



Car, en représentant par 1000 la pesanteur spécifique de 

 l'air atmosphérique, celle du gaz hydrogène carboné est, 

 comme on sait, représentée par 555 , c'est-à-dire qu'elle est 

 à peu près sous-double ; tandis qu'à longueurs de conduite 

 égales, les produits de l'écoulement des deux gaz sont entre 

 eux dans les rapports approximatifs de 1 3 5 à cjo, de 7 1 

 à 57, et de 54 à 37, lesquels diffèrent beaucoup de celui du 

 double au simple. 



II s'agissait maintenant de faire varier le diamètre de la 

 conduite par laquelle l'écoulement du gaz devait avoir lieu. 



La plupart des distributions de détail du gaz hydrogène 

 dans les diverses parties de l'hôpital Saint -Louis se font 

 au moyen de canons de fusils de réforme , lesquels ont tous 



