4l4 SUR J.A POSE DES CONDUITES d'eaU 



duite, était à i degré et celle de l'air de la galerie à 3 degrés 

 au-dessus de zéro. 



Lors de la seconde observation, la température de l'eau 

 était à 5 degrés -^ et celle de la galerie à 6 degrés. 



En prenant pour la température réelle de la conduite la 

 moyenne arithmétique, entre la température de l'eau qu'elle 

 contient et celle dej'air dont elle est environnée, on trouve 

 que cette température réelle était le i3 janvier de a degrés, 

 et le 24 février de 5 degrés ^, ainsi la différence entre les 

 températures correspondantes aux observations comparées, 

 était de 3 degrés l. 



Le 1 3 janvier, les distances mesurées sur les cinq compen- 

 sateurs de la conduite n" 1 , donnaient en somme 1266 milli- 

 mètres. 



Le 24 février, la somme de ces distances était de 1224 mil- 

 limètres; ainsi par une élévation de température de 3 degrés -; 

 du thermomètre de Réaumur, la conduite n° i s'était allongée 

 de 32 millimètres, ce qui équivaut à 8 millimètres -^ d'allon- 

 gement par degré de température. 



La longueur de nos conduites étant de 678 mètres, on voit 

 que l'alongement du «° i par degré de Réaumur et par mètre 

 serait deo°',ooooi4i ou par degré centésimal de o'",ooooi 1 128. 



La conduite n° a , destinée à porter les eaux du bassin de la 

 Villette à la fontaine monumentale de l'École de médecine, 

 n'étiit remplie d'eau que dans sa partie supérieure sur 210 

 mètres de développement; elle était vide sur le reste de sa 

 longueur. Par l'effet de cette circonstance , les observations 

 dont elle a été l'objet ne sont point comparables à celles qui 

 ont été faites sur les trois autres conduites, ainsi nous les pas- 

 serons sous silence. 



