426 SUR LA POSE DES CONDUITES d'eAU 



L'alongement par degré a donc été de '^ ^6'"",5i8. 



Par mètre et par degré c'est un alongeraent de — V-h — ^ 



o™, 0000 II 27 et par degré du thermomètre centigrade 

 o"", 00000902. 



Comparaison des résultats obtenus sur la dilatation des trois 

 conduites qui ont été soumises à l'expérience. 



En comparant entre eux les indices des compensateurs 

 correspondants aux températures les plus basses et les plus 

 élevées, c'est-à-dire les plus distantes entre elles, nous avons 

 obtenu pour l'alongement par mètre, et par degré du ther- 

 momètre centésimal, savoir: 



Sur la conduite n" i , de o'",ooooo942 ; 

 Sur la conduite n" 2, de o ,00000826; 

 Sur la conduite n° 3, de o ,00000902. 



Nous allons maintenant déduire cet alongement de la 

 comparaison des températures, correspondantes aux indices 

 (les compensateurs qui laissent entre eux le plus grand in- 

 tervalle. 



Le 28 janvier i8i5, le thermomètre de Réaumur marquant 

 o**', 75, les compensateurs de la conduite n" 1 indiquaient 

 1263 millimètres. 



Ils marquaient ii45""', 70, le 24 aoiit 1812, la tempéra- 

 ture étant à 17''", 33 ; c'est par conséquent pour un intervalle 

 de i7''',33 — o''', 70=: 16''', 58 un alongement de i263'"'' — 



/rmii mil r I ' I o"', 01 1735 ,n 



1 145 =r=i 17 , 2D, ou par degré de — rj-p^ — ^o ,0070717. 

 L'alongement par mètre et par degré de Réaumur est donc 



