446 SUR LA POSE DES CONDUITS d'eAU 



même recherche sur différentes substances, ne soumirent la 

 fonte de fer à l'épreuve. 



D'après cette expérience de 1785, dont les résultats ont 

 été traduits en mesures françaises par M. de Prony, une 

 verge prismatique de fer fondu d'une toise de long s'alonge, 

 pour un degré du thermomètre de Réaumur, de 0''° ,01 1988, 

 ou par mètre, de o",ooooi389, et, pour un degré centési- 

 mal, de o™,ooooiiii. 



La dilatation par mètre et par degré centésimal a été trou- 

 vée, sur notre conduite ra° i, de o™,ooooo9848. 



Il y a, comme on voit, une différence de 0°°, 0000001263, 

 équivalente à peu près à 7V de l'alongement libre, et cette 

 différence très- légère est due aux obstacles qu'éprouve la 

 conduite à se mouvoir sur les rouleaux qui la soutiennent. 



Ainsi, une conduite en fonte qui, remplie d'eau, pèse plus 

 de 10O991 kilogrammes, n'éprouve à se dilater, comme elle 

 se dilaterait si elle était absolument libre, qu'une résistance 

 capable d'atténuer d'un dixième environ sa dilatation libre. 



Comparant à la dilatation libre de la fonte, qui e^ de 

 o",ooooi 1 1 1 par mètre et par degré centésimal, la dilatation 

 de la conduite n° 2, que nous avons trouvée de o",ooooo854i 

 on voit que la différence de ces dilatations , due aux résis- 

 tances de diverse nature qu'éprouve la conduite n° 2 à 

 se mouvoir dans le sens de sa longueur, est exprimée par 

 o", 00000267. 



Si notre conduite n" 2., au lieu d'être posée dans une ga- 

 lerie voûtée, eiit été enterrée sous le sol à un mètre de pro- 

 fondeur, elle aurait été chargée par mètre courant d'environ 

 3oo kilog. de plus, à cause du poids de la terre et des pavés, 

 et sur toute sa longueur, de 173400 kilog.; à quoi ajoutant 



