DANS LA VILLE DE PARIS. 453 



l'emboîture sera plus courte. C'est à ces deux causes réunies 

 qu'il faut attribuer les accidents survenus à une conduite de 

 trente centimètres de diamètre, qui a été posée il y a quel- 

 ques années dans la rue du Faubourg-Poissonnière, accidents 

 tellement nombreux, qu'il a fallu relever cette conduite pour 

 la poser avec plus de précautions, et notamment en emboî- 

 tant les tuyaux qui la composent plus profondément les uns 

 dans les autres. 



Lorsqu'on pose dans des galeries voûtées les conduites prin- 

 cipales d'une grande distribution d'eau, on se met tout-à-fait 

 à l'abri d'accidents de cette nature; car, d'un côté, des com- 

 pensateurs placés à des distances convenables préviennent 

 les accidents que les variations de température pourraient 

 occasionner; tandis que, d'un autre côté, les conduites po- 

 sées sur des appuis solides suffisamment rapprochés les uns 

 des autres, et n'ayant aucun poids étranger à soutenir, ne sont 

 exposées à aucune inflexion. 



La pose des grosses conduites de distribution d'eau dans 

 des galeries voritées entraînerait sans doute des dépenses de 

 construction considérables, notamment à Paris, s'il n'exis- 

 tait pas déjà une multitude d'égoîits souterrains, dont le 

 nombre augmentera de plus en plus, et dans lesquels on 

 pourra sans nouvelles dépenses ajouter à la première desti- 

 nation de ces égoûts celle de recevoir de grosses conduites 

 d'eau qui pourront y être facilement visitées chaque jour 

 et replacées au besoin. 



Les grosses conduites qui amènent les eaux du bassin de 

 la Villette à la fontaine des Innocents, au boulevard Bondy, 

 à la Place des Vosges et au Palais Royal, sont, comme nous 

 l'avons dit , posées dans des galeries construites exprès depuis 



