454 SUR LA POSE DES CONDUITES d'eAU 



peu d'années, et dans quelques anciens égoûts de capacité suf- 

 fisante. On peut ainsi les visiter chaque jour, et depuis vingt 

 ans il en a moins coûté pour les entretenir en bon état sur 

 un développement de plus de lo mille mètres, que n'ont 

 coûté en six mois avant son remaniement les réparations et 

 l'entretien de la nouvelle conduite du faubourg Poissonnière 

 sur moins de 1,200 mètres de longueur. 



Nous conclurons des faits rapportés dans ce Mémoire: 



r Que par l'effet de la dilatation et de la condensation de 

 la fonte, dues aux changements de saison et aux variations de 

 la température, les conduites de ce métal , posées dans des 

 galeries souterraines , s'alongent ou se raccourcissent par 

 mètre et par degré de température du thermomètre centé- 

 simal, de o"", 00000985 ; quantité moindre d'environ | de 

 l'alongement ou du raccourcissement qui aurait lieu si , au 

 lieu d'être retenue sur leurs appuis par le frottement, ces 

 conduites étaient absolument libres de se mouvoir, comme 

 les barres de fer et de fonte que les physiciens ont soumises 

 à l'expérience pour en assigner la dilatabilité. 



2" Que l'effet de cette dilatation et de cette condensation 

 de la fonte devenant moins sensible quand les conduites sont 

 enterrées sous le sol, n'en opère pas moins la rupture des 

 conduites, d'où proviennent des fuites d'eau et par suite des 

 tassements qui occasionnent des inondations souterraines , 

 et des dépenses plus ou moins considérables, tant en répa- 

 rations qu'en trais de recherches souvent infructueuses. 



3° Que si , pour compenser les effets dus aux variations 

 de la température, on emboîte les bouts de tuyau les uns 

 dans les autres au lieu de les assembler au moyen de collets 

 et de boulons, il faut que l'épaisseur du joint, c'est-à-dire, 



