190 



K. Linsbauer. 



Fig. 45. 



Automatischer Ventilator nach Pfzibrnm. 



am Platze. Ich möchte nur kurz einer 

 verhältnismäßig einfacheren \'orrich- 

 tung gedenken, die Frzibrani für die 

 Wiener biologische Versuchsanstalt i) zu 

 annähernder Temperaturregulierung 

 mit Hilfe von Frischluft herstellen ließ 

 (Fig. 45). 



Der eigeutliche Regulator besteht aus 

 einem oben offenen Rohre (a), welcbes in 

 einen birnförmig erweiterten Teil (h) einge- 

 schmolzen ist. Durch eine seitliche Stell- 

 schraube fcj kann die Quecksilberfüllung ent- 

 sprechend hoch emporgeschraubt werden. 

 Durch den auf der Glasröhre aufsitzenden 

 metallischen Schutzdeckel ff) läuft ein langer 

 Metallstift f'e). der an seinem unteren Ende 

 ein halbkugeliges, nach unten zu offenes 

 Schälchen fc/J trägt: ein Glaskügelchen d) 

 verhindert den Kontakt des Schälchens mit 

 der Quecksilberoberfläche. Der Metallstift 

 endigt oben in einen Knopf ^hj, welcher mit 

 einer beweglichen Führung f'k) in Verbindung 

 steht, die an einem Metallhalter ^d) so an- 

 gebracht ist, daß sie durch eine Feder d) 

 und eine Ihrfeder gegen die Metcdlspitze 

 bei n gedrückt wird. In dieser Stellung wird 

 ein elektrischer Kontakt geschlossen und ein 

 Motor Oj) in Gang gesetzt, an dessen Welle 

 eine Luftschraube montiert ist, durch deren 

 Bewegung eine in das Fenster eingelassene 

 Jalousie aus Aluminiumblättern ff) nach 

 außen bewegt wird, so daß die warme Luft 

 ins Freie getrieben wird. An der dem Fenster 

 gegenüberliegenden Wand ist andererseits 

 knapp über dem Boden eine analoge Jalousie 

 angebracht (u), deren Aluminiumblättchen 

 sich infolge der Saugwirkung des Motors 

 heben und die Frischluft eindringen lassen. 

 Sinkt infolge der hierdurch bewirkten Ab- 

 kühlung das Quecksilberniveau, so wird der 

 Kontakt geöffnet und die beiden Jalousien 

 schließen sich automatisch nach dem Still- 

 stand des Motors. Natürlich muß die Ijuft- 

 zufuhr derartig angebracht sein, daß reine 

 und nicht verunreinigte Luft aus dem Labo 

 ratorium eingesaugt wird. 



') H. Pizihram, Die biolog. Versuchsanstalt in Wien. Zeitschrift f. biolog. Technik 

 und Methodik. 3. S. 180 (1913). Daselbst auch detaillierte Angaben über Herstellung von 

 Wärme- und Kältekammern für biolog. Zwecke. Für pflanzenphys. Untersuchungen kamen 

 diese Einrichtungen nur dann in Betracht, wenn gleichzeitig für Zufuhr von ..reiner- 

 Luft entsprechend vorgesorgt würde. 



