Methodik der Stoff wechseluntersuchnng bei Mikroorganismen. 921 



Wo es auf höchste Genauigkeit ankommt, sind natürlich Thermo- 

 staten unentbehrlich. Letztere stellt man dann, wenn es sich um höhere 

 Temperaturen handelt, in dem Wärmezimmer auf und erreicht auf diese 

 Weise ein Maximum von Genauigkeit. 



In den allermeisten Fällen reicht indes die im Zimmer gebotene 

 Temperaturkonstauz völlig aus. Da für jeden der gebotenen Temperatur- 

 grade eine große Fläche zur \'erfügung steht, so genügt der Raum auch 

 den Ansprüchen eines viel benutzten Institutes. Um aber in dem Zimmer 

 trotz der oft massenhaften Versuche und Kulturen eine gute Luft zu er- 

 halten, wurde mit Absicht, auf Kosten des Wärmeverlustes, für genügen- 

 den Luftwechsel gesorgt. Hierbei hilft der Ofen mit, der durch die in der 

 Wand befindhche, mit Gaze überspannte Öffnung / Luft ansaugt. 



Die regulatorische Zimmerheizung wäre einfacher durch einen Gas- 

 ofen zu erreichen. Da aber Vorversuche ergaben, daß zur Erreichung des 

 Zieles der jährliche Gaskonsum (1 cni^ = 15 Pf.) sich auf 800—900 Mk. 

 gestellt haben würde, ist die Ofenheizung vorzuziehen, welche nach den 

 damaligen Bei'echnungen im Jahre einen Aufwand von weniger als 100 Mk. 

 erforderte. Der Ofen verbrauchte nämlich durchschnittlich 12 kg Koks in 

 24 Stunden, welche derzeit 27 Pf. kosteten. 



Die sehr einfache Bedienung des Ofens erfordert nur morgens und 

 abends ein Auffüllen von Koks. Gleichzeitig wird das Uhrwerk aufgezogen, 

 das übrigens erst in 24 Stunden abläuft. Ohne jede weitere Wartung hat 

 der Ofen tadellos funktioniert. Für alle Fälle befindet sich im Wärme- 

 zimmer ein Alarmwerk, das in weit vernehmbarer Weise meldet, wenn die 

 Temperatur die gewünschten Grenzen über- oder unterschreitet. Bislang 

 wurde nur zweimal, und das bald nach Beginn des Betriebes, eine solche 

 Meldung erstattet. Um auch an warmen Sommertagen genügenden Zug 

 zu unterhalten, ist es wichtig, daß die Verbrennungsgase mit hoher Tem- 

 peratur in den Schornstein gelangen. Deshalb wurde das Abzugsrohr i 

 direkt durch die Heizkammer in den Schornstein geleitet. 



2. Impfen. 



Das Überimpfen ist von Fuhr mann S. 1228 beschrieben. Für ge- 

 wöhnliche Zwecke kommt man mit einer Impfnadel (Abbildung 1229, 1 — o) 

 und einer Öse (4 und 5) aus. Auch größere Kulturflüssigkeiten impft man 

 am besten in Schräglage, damit keine Verunreinigung aus der Luft 

 hinein gerät. 



Am sichersten geschieht das Umimpfen, Plattengießen etc. in einem 

 Impf kästen, den man vorher durch Einleiten von Wasserdampf steril vor- 

 bereitet. Abbildung und Beschreibung eines solchen findet sich bei E. Küster, 

 Anleitung zur Kultur der Mikroorganismen. B. G. Teubner. Leipzig und 

 Berhn. 1907. S. 63. Ist man nicht im Besitze eines solchen Kastens, so 

 kann man sich einen solchen sehr vorteilhaft auf folgende Weise improvi- 

 sieren, die ich von Prof. Alfred Koch in Göttingen gelernt habe. Man 

 fertigt sich ein kubisches Drahtgestell aus verzinktem Eisendraht von 



