60 



H:nis Prz ihraiii. 



Fig. 62. 



IMckc. aus irnt isolierenden Substanzen hestehcnde Wände, wenig 

 Türen und Fenster, keine gläserne IJedachunf? für diese „Außenräurae" 

 garantieren ein besseres Funktionieren der thennostatischen Kammern. 



Zur Konstantlialtung dei Temperatur werden ..Temperatoi'en" iFig.f):?, 

 Si'Iiema, a) angebracht, die automatisch bei FJrreichung der gewünschten 

 Temperaturgrade das Heizungsrohr (h), welches in die betreffende Kammer 



fr) eintritt, noch außerhall) 

 dieses Eintrittes im Auben- 

 raum drosseln und endlich 

 ganz abschließen , um bei 

 Sinken der Temperatur 

 einige Zehntel Grade unter 

 die gew'ünschten CJi-ade 

 wieder allmählich zu öff- 

 nen. Von diesen Tempera- 

 toren gibt es verschiedene 

 Systeme, die alle darauf 

 hinauslaufen, daß eine in 

 einem ..Aufnahmekörper" 

 ((]) befindliche Flüssigkeit 

 durch verschiedene Dampf- 

 spannungsentwicklung bei 

 verschiedenen Tempera- 

 turen die Absperrung be- 

 tätigt. 



Dies geschieht auf 

 verschiedene Weise , ent- 

 weder unter Verwendung 

 von Druckluft (Hard;/) oder durch elastische Büchsen ( Hübner und Mayer, 

 Tunil). endlich durch eine mit Wasser gefüllte Kupferleitung (e) und 

 einen metalhingumgebenen Gummischlauch (im Innern von a\ „Clorius", zu 

 beziehen von G. A. Schultze, Berlin-Charlottenburg, jedoch nur gegen vor- 

 herige genaue Angabe der Temperaturgrade usw.). Der letztere Regler ist 

 am besten zu empfehlen, da er bereits für große Säle (z. B. in KUniken), 

 sowie füi- kleinere Kammern erprobt ist. Er läßt sich 5 Grade hinauf und 

 hinunter von der Mitteltemperatur ebenfalls verwenden, indem die Ein- 

 stellung geändert wird. Hauptsache für eine gute und dauernde Funktion 

 ist die erste Installation, welche genau nach den Vorschriften der erzeu- 

 genden Firma zu geschehen hat. Die Anstauung von Wasser in der Heiz- 

 leitung, das Warmwerden der liückflußieitung infolge mangelhafter Ent- 

 wässerung (hufeisenförmige Entwässerungsschieilen (f) unter dem Niveau 

 des Fußbodens (g) sind allen Entwässerungsdosen vorzuziehen), I'nrein- 

 lichkeiten in den Rohren (von der .Montage her zurückbleibende Dichtungs- 

 fetzen. Metallsplitter usf.) sind strenge zu vermeiden. Bei Einhaltung aller 

 \'orsichtsmaßregeln kann eine bis auf ± i/g Grad genaue Temperaturkon- 



