64 



Hans rrzibrani Das Iel>nitlp 'licrmaterial f. hioclicm. Untersuchungen. 



l'ig. 5C. 



rohiv iihnlifh wie in den llcizanhifjen zur Wärmeausstrahliiri}.'-. In diesen 

 Wippcnrolircii und tlcr dazu ,e('hörii.''on Loitiinfi zirkuliert eine Salzlösung- 

 (rtVilo i^chcu in der l"i;.nir die Hichtuii^^ des Duiclifiusses an), welche fort- 

 während mittelst einer kleinen Pumpe aus einem Reservoire emporgepumpt 

 wird und wieder nach Durchströmung der Leitungen in dieses zurück- 

 llielii. liei lU'tiitignng des Kältekompressors (was meist mit ^Elektromotor 

 geschieht) und naehheriger pApansion der kompiimierten Kohlensäure in 

 den das Salzreservoii- umgebenden Schleifen wird die Salzlösung stark 

 unter Null ahgekiddt und nimmt in ihrer Zirkulation daher die in den 

 lläumen vorfindliclie AVärme mit. Zur Koiistanthaltung niedriger Tempe- 

 raturen gehört eine sorgfältigere AVärmeisolation als für höhere. Doppelte 

 Wände aus gut isolierendem Material, doppelte Fensterscheiben mit Luft- 

 zwischenraum. Vermeidung von Metallteilen, die vom Innern bis nach aulien 

 führen (Holzleisten und Filzeinlagen zur Abdichtung;, seltenes Letreten 

 (das Öffnen der Türe bedingt in Wärmekammern kaum nachweisliche, in 

 Kältekammern aber leicht empfindliche Schwankung) sind dringend ge- 

 boten. Als automatische Temperaturiegler (a) gibt es gegenwärtig bloß 

 eine Type, welche von Schnitze unter Modifikation des Wärmetemperators 



..Cloiins" für die Biologische Versuchsanstalt in 

 Wieji konstruit-rt wurde und der nach mehreren 

 Versuchen nunmehr allen biologischen Ansprüchen 

 genügen düi'fte; jetzt sind die Resultate fast 

 ebenso befriedigend wie bei den Wärmetempe- 

 ratoi'en. 



Da durch fortwährende Kondensation des 

 Wassers an den Kühlrohren sich bei niederen 

 Temperaturen der Räume, selbst über Null, gi'oße 

 Feuchtigkeit ansammelt, pflegt leicht eine Ver- 

 eisung der Kühlrohre einzutreten, die sehr schäd- 

 lich ist. da sie als Isolationsmantel wirkt und 

 eine weitere Abkühlung des Raumes behindert. 

 Einschmieren der Kühlrohre mit Glyzerin 

 dient zur Vermeidung dieses Übelstandes. 

 Ist große Feuchtigkeit unerwünscht, so tut man besser daran, bei 

 Anlage der Kühlleitungen einen Vorkühlraum einzuschalten, in dem unter 

 Absatz des Wasserdunstes die Luft vorgekühlt und von da aus erst in 

 die Kühlkammern strömt. Doch ist hiermit notwendigerweise eine eigene 

 Ventilation verbunden, die wieder eine genaue Einhaltung der Tempera- 

 turen erschwert. 



Für Temperaturen untei' Null, in denen Tiere bloß für kurze Zeit 

 belassen werden dürfen, genügen wohl stets an Stelle der Kammern klei- 

 nere, gut isolierte Schränke oder Zylinder (Fig. 56), in welche bloß die 

 Versuchstiere mit den notwendigen Temperatui'meßapparaten hineinkommen, 

 während der Beobachter von außen durch einen doppelten Glasdeckel seine 

 Beobachtungen macht. 



