63 — 



Kiipfnm>hre . 



In industriellen Betrieben wählt man aus Sparsamkeit die 

 Wanddicke der Kupferrohrc etwas geringer, weil etwaige Brüche, 

 die übrigens ganz auüerordentlich selten vorkommen, nicht so 

 verhängnisvolle Folgen haben wie auf Schiffen. 



Für die Berechnung der Wandstärken kupferner Rohre , die 

 nicht für die Kaiserliche Marine bestimmt sind, kann man sich 

 der folgenden Formel bedienen : 



600 



+ 1,5 



(2-1) 



welche unserer Meinung nach für gewöhnlich hinreichend starke 

 Rohre ergibt. Wo es auf besondere Sicherheit ankommt , wird 

 man die Dicke etwas vergrößern, etwa um 0.3—1 mm. Ebenso 

 wird man es mit Rohren tun , die gebogen werden sollen. Die 

 Tabelle 31 ist nach der letzten Formel 24 berechnet. 



Tabelle 31. 



Wandstärke kupferner Rohre für inneren Überdruck von 

 2 bis 50 Atm. (Formel 24). 



