— 73 



Rohfverfti Hfl II ngeti. 



Nieten. Von Eisen Seite 13, von Kupfer Seite 27 bis 29. 



Patentrohre. Siehe Seite 15. 



Probedruck. Siehe Vorschriften, betreffend die Beaufsichtigung- 

 und den Betrieb von Dampffässern, seit 1./4. 1899 g-ültig". Otto 

 Hammerschmidt, Hagen i. W. Der Probedruck ist der anderthalbe 

 des liöchsten Betriebsdruckes, mindestens jedoch 1 Atm. höher als 



dieser. Der Probedruck für Kupferrohre ist p =^ r 



d 



Rohrverbindungen. Die Verbindung der Rohrenden ge- 

 schieht durch Verlötung und Verschraubung. 



a) Zusammengelötete Kupferrohre sollen mindestens 

 so tief ineinander gesteckt sein , wie ihr Durchmesser beträgt. 



zzizan^^^^S^ss 



y-wwwwww^-^K Pz^^z 



^^^nsssassm 



. ^»M!>M 



Fig. 121. 



Fig. 122. 



aber w^enigstens 30 mm. Entweder wird ein Rohrende glatt in das 

 erweiterte andere Ende gesteckt (Fig. 121), oder das eingezogene 

 eine Ende in das glatte andere (Fig. 122), oder beide werden konisch 

 ineinander passend geformt (Fig. 123), oder es wird eine Hülse 

 (Muffe) über beide gelötet ; namentlich eiserne Rohre verbindet man 



'iUi//r///rf/>njjjifff^\^^l!^ 1 1 1 m»k«t^it. 



ITTWliijhiii 



Fig. 123. 



■ M) » >mm»»m>'^. 



Fig. 124. 



■ZZZZZZZZXOh 



oft durch eine über beide Enden geschobene und hart aufgelötete 

 kupferne Hülse (Fig. 124). 



Harte (Schlaglot-)Lötung erfordert immer außen einen 

 kleinen Bord am Rohr zur Aufnahme des Lotes. Gut ausgeführte 

 Lötstellen sind so fest und dicht wie das Kupfer selbst. 



b) Die Verschraubung der Rohrenden kann bewirkt 

 werden durch lose eiserne Flanschen, die hinter Bordscheiben oder 

 Ringen drehbar sitzen, durch fest aufgelötete oder genietete Flanschen 

 von Eisen, Bronze, Messing, durch Überwurfmuttern und durch direkt 

 auf die Rohre geschnittene Gewinde. 



