430 • LES PUITS FORÉS. 



aussi de la parfaite conservation du trou. On fut extrê- 

 mement surpris de voir que cet instrument, qui n'avait 

 que 0"M5 de diamètre, s'arrêtait à 145"\83. Un instru- 

 ment semblable, mais d'un diamètre plus petit (0'".09 de 

 diamètre), ne descendit que quelques centimètres plus 

 avant. Il était certain que le tube s'était aplati en cet 

 endroit. 



Pour le redresser, on fit des cylindres en fer de diffé- 

 rentes grandeurs, terminés par des cônes qu'on intro- 

 duisit successivement en frappant à petits coups ; on 

 parvint ainsi à passer au diamètre de 0'".19 dans l'en- 

 droit même où auparavant on ne pouvait entrer à 0"'.09. 

 Un deuxième aplatissement fut trouvé de 185'". 03 à 

 190'". 15, c'est-à-dire sur une longueur de 5'M2; un 

 troisième, de 198'". 10 à i205'".94, c'est-à-dire sur une 

 autre longueur de 7'". 84. Les mêmes moyens furent 

 employés pour réparer ces accidents successifs; ils réus- 

 sirent parfaitement. On n'avait plus à passer que le der- 

 nier cylindre pour que la colonne fût rétablie dans son 

 état primitif, lorsque, le 2 octobre, il s'arrêta à 104'". '29, 

 et il était descendu la veille jusqu'à 200 mètres. Le 

 volume de l'eau était diminué de moitié ; un cylindre de 

 0'".09 fut descendu et s'arrêta à 104"'. 40. 



Il y avait donc là une cause d'aplatissement agissant 

 encore : les tubes étaient trop faibles pour lui résister. 

 Placés pour supporter une force expansive du dedans 

 vers le dehors, ils avaient été essayés à 35 atmosphères; 

 mais ils subissaient une pression contraire du dehors 

 vers le dedans , pression à laquelle on était loin de s'at- 

 tendre. 



