LES PUITS FORÉS. 437 



fit comme celui des tubes de cuivre. Ils sont fixés à leur 

 partie inférieure au moyen d'un manchon conique en 

 étain, qui entre à frottement dans une virole tournée, 

 placée dans l'autre tube. Aussitôt qu'ils furent joints en- 

 semble, l'eau baissa à l'extérieur et bientôt elle descendit 

 dans l'espace annulaire à 8"\05 au-dessous du sol. L'opé- 

 ration était donc bien faite. On fit couler l'eau jaillis- 

 sante du puits à 13"\50 au-dessus du sol, sans que le 

 niveau extérieur changeât; cependant, quand on fit mon- 

 ter l'eau à 52"\50, on s'aperçut que le niveau s'élevait et 

 de l'eau sortit de l'espace annulaire. 



Un tel état de choses était de nature à faire concevoir 

 les craintes les plus vives, puisqu'on était menacé de voir 

 s'échapper une grande partie des eaux à fleur de sol , ou 

 bien se perdre dans les couches perméables. Après avoir 

 recherché la cause de cet écoulement , on reconnut qu'il 

 provenait des fuites du tube de 0"M7 de diamètre, qui 

 n'avait été placé que pour maintenir les argiles sur les- 

 quelles reposent les tubes galvanisés. 



Tant que l'eau avait coulé trouble, le sable et l'argile 

 avaient bouché hermétiquement toutes les issues ; mais 

 ces matières n'avaient pas tardé à être enlevées lorsque 

 l'eau était devenue limpide. 



Pour parer à ce nouvel inconvénient, on intercepta 

 d'abord toute communication avec les terrains d'atter- 

 rissement, en remplissant de chaux hydraulique l'espace 

 annulaire compris entre le tube de 0"\ 33 et celui de 0'". 50 ; 

 puis les espaces annulaires compris entre les autres tubes 

 et la colonne galvanisée, furent entièrement comblés avec 

 20 mètres cubes de sable quartzeux très-fin. 



