Methodik der Stoff wechseluntersuchung bei Mikroorganismen. 911) 



Die Drehung der Klappe wird diircii elektrische Auslösung veranlagt 

 und durch ein im Nebenziuiuier auftiestelltes (iewichtsuhrwerk besorgt, 

 dessen durch die Wand gehende Achse die Welle der Kia]ii)e bildet. 



Die Auslösung besorgt ein unter der Decke des W'iii'ineziinmers auf- 

 gestelltes Quecksilberthermonieter. Ist in diesem der Kontal^t unterbrochen, 

 so befindet sich die Klappe in der Stellung d. Die im Zimmer /.unchmende 

 Wärme veranlaßt aber nach einiger Zeit durch den Schlul) der Kette die 

 elektromagnetische Anziehung eines Ankers im Uhrwerk und damit die 

 Überführung der Klappe in die Stellung c, aus welcher sie nach l'nter- 

 brechung des Stromes wiederum in die Stellung (/ geführt wird. Ein 

 Thermometer mit beliebig einstellbarem Kontakt hat sich vollkommen 

 bewährt. 



Auf diese Weise ist indes eine Temperaturkonstanz im Zimmer nur 

 dann zu erzielen, wenn der Ofen jederzeit genügend Wärme spendet. Um 

 dieses zu eri'eichen wird die Tür k geschlossen gehalten und alle Luft zu 

 dem Feuerraume durch das Rohr / geführt. Mit dem Öffnen des Deckels 

 bei g wird also die Luftzufuhr und damit die Verbrennung gesteigert. Ein 

 solches weiteres Öffnen wird aber durch das Metallthermometer e besorgt, 

 welches aus der aufgemauerten Luftkammer hervorsieht. Es ist dies ein 

 stählernes Quecksilberthermometer mit Kapillarschraubenfeder, dessen 

 Wirksamkeit auf der Drehung der Spirale durch die Ausdehnungsenergie 

 des Quecksilbers beruht. Gegenwärtig ist die Regulation so eingestellt, 

 daß die aus dem Mantel o hervorströmende Luft 90 — 100" C warm ist. 

 Auch ist der in Sommer- und Wintertagen gleiche Konsum von Koks 

 ein Beweis, daß diese Regulation für unsere Zwecke ausreicht. 



In dem mit einer gut schließenden Tür versehenen Zimmer sind be- 

 sondere Vorrichtungen gegen Wärmeverlust nicht getroffen. Nur gegen 

 die nach Osten gerichtete Außenwand ist parallel mit dieser in einem 

 Abstand von 20 cm eine Gipsdielenwand gezogen, in welcher, korrespon- 

 dierend mit dem Hausfenster, ein Fenster eingesetzt ist. Das äußere 

 Doppelfenster dieses Hausfensters wird im Winter noch l)esonders ge- 

 dichtet. Eine zwischen Hauswand und Gipswand befindliche Ilolljalousie 

 genügt, um Temperaturschwankungen des Zimmers durch die \Nirkiing 

 der Morgensonne zu verhüten. 



Bei der gegenwärtigen Regulation des Zimmers beträgt die Tempe- 

 ratur dicht unter der Decke 37". am Fußboden aber 22-ö" C. Diese und 

 alle zwischenliegenden Temperaturen stehen also gleichzeitig mit einei' für 

 die meisten Zwecke ausreichenden Konstanz zui- Vei-fügung. Denn an dem- 

 selben Punkte schwankt die Temperatur unter dei- Decke und bis zu Kopf- 

 "höhe während des ganzen Jahres nur um O';»" C. In der Nähe des Bodens 

 überschreiten die Oszillationen in einem Monat gewöhnlich nicht 0:'.° U, 

 doch ist hier die Temperatur im Winter durchschnittlich etwas niedriger 

 als im Sommer, so daß die Exti-eme der Mitteltemperatur etwa 0-8° C 

 betragen. Da dieser allmähliche Übergang bisher nicht störend \\\\v. so 

 Unterheß man die Ausführung einer Regulation (einei- automatisch wirken- 



