60 



Haus Przibram. 



Fig. 52. 



Dicke, aus gut isolierenden Substanzen bestehende Wände, wenig 

 Türen und Fenster, keine gläserne JJedachung für diese „Auljenräume'' 

 garantieren ein besseres Funktionieren der thermostatischen Kammern. 



Zur Konstanthaltung der Temperatur werden „Temperatoren" (Fig.52, 

 Schema, a) angebracht, die automatisch bei p]rreichung der gewünschten 

 Temperaturgrade das Heizungsrohr (h), welches in die betreffende Kummer 



(c) eintritt, noch außerhalb 

 dieses Eintrittes im Außen- 

 raum drosseln und endlich 

 ganz abschlielkMi , um bei 

 Sinken der Temperatur 

 einige Zehntel Grade unter 

 die gewünschten Oiade 

 wieder allmählich zu öff- 

 nen. Von diesen Tempera- 

 toren gibt es verschiedene 

 Systeme, die alle darauf 

 hinauslaufen, daß eine in 

 einem ,,Aufnahmeköri)er" 



(d) befindliche Flüssigkeit 

 durch verschiedene Dampf- 

 spannungsentwicklung bei 

 verschiedenen Tempera- 

 turen die Absperrung be- 



tätigt. 



Dies geschieht 



auf 



verschiedene Weise , ent- 

 weder unter Verwendung 

 von Druckluft (Hurdij) oder durch elastische Büchsen (Hübner und Mayer, 

 Tund), endlich durch eine mit Wasser gefüllte Kupferleitung (e) und 

 einen metallringumgebenen Gummischlauch (im Innern von a\ „Clorius", zu 

 beziehen von G. A. Schnitze, Berlin-Charlotteuburg, jedoch nur gegen voi'- 

 herige genaue Angabe der Temperaturgrade usw.). Der letztere Regler ist 

 am besten zu empfehlen, da er bereits für große Säle (z. B. in Kliniken), 

 sowie für kleinere Kammern erprobt ist. Er läßt sich 5 Grade hinauf und 

 hinunter von der Mitteltemperatur ebenfalls verwenden, indem die Ein- 

 stellung geändert wird. Hauptsache füi' eine gute und dauernde Funktion 

 ist die erste Installation, welche genau nach den Vorschriften der erzeu- 

 genden Firma zu geschehen hat. Die x\nstauung von Wasser in der Heiz- 

 leitung, das Warmwerden der Rückflußleitung infolge mangelhafter Ent- 

 wässerung (hufeisenförmige Entwässerungsschleifen (/) unter dem Niveau 

 des Fußbodens (g) sind allen Entwässerungsdosen vorzuziehen), Unrein- 

 lichkeiten in den Rohren (yon der Montage her zurückbleibende Dichtungs- 

 fetzen, Metallsplitter usf.j sind strenge zu vermeiden. Bei Einhaltung aller 

 Vorsichtsmaßregeln kann eine bis auf ± Va Grad genaue Temperaturkon- 



