64 Hans Przibram. Das lebende Tiermaterial f. biochem. Untersuchungen. 



Fig. .56. 



röhre ähnlich wie in den Heizanhigon zur Wärmeausstrahhing. In diesen 

 Rippenrohren und der dazu gehörigen Leitung zirkuliert eine Salzlösung 

 (Pfeile geben in der Figur die Richtung des Durchflusses an), welche fort- 

 wähi'end mittelst einer kleinen Pumpe aus einem Reservoire emporgepumpt 

 wird und wieder nach Durchströmung der Leitungen in dieses zurück- 

 fliegt. Bei Betätigung des Kältekompressors (was meist mit Elektromotor 

 geschieht) und nachheriger E.\j)ansion der komprimierten Kohlensäure in 

 den das Salzreservoir umgebenden Schleifen wird die Salzlösung stark 

 unter Null abgekiddt und nimmt in ihrer Zirkulation daher die in den 

 Räumen vorfiiulliche Wärme mit. Zur Konstanthaltung niedriger Tempe- 

 raturen gehört eine sorgfältigei-e Wärmeisolation als für höhere. Doppelte 

 Wände aus gut isolierendem Material, doppelte Fensterscheiben mit Luft- 

 zwischenraum. Vermeidung von Metallteileii, die vom Innern bis nach außen 

 führen (Holzleisten und Filzeinlagen zur Abdichtung), seltenes Betreten 

 (das Öffnen der Türe bedingt in Wärmekammern kaum nachweisliche, in 

 Kältekammern aber leicht empfindliche Schwankung) sind dringend ge- 

 boten. Als automatische Temperaturregler (a) gibt es gegenwärtig bloß 

 eine Type, welche von Sdmlize unter Modifikation des Wärmetemperators 



..Clorius" für die Biologische Versuchsanstalt in 

 Wien konstruiert wurde und der nach mehreren 

 Versuchen nunmehr allen biologischen Ansprüchen 

 genügen dürfte; jetzt sind die Resultate fast 

 ebenso befriedigend wie bei den Wärmetempe- 

 ratoren. 



Da durch fortwährende Kondensation des 

 W^assers an den Kühlrohren sich bei niederen 

 Temperaturen der Räume, selbst über Null, große 

 Feuchtigkeit ansammelt, pflegt leicht eine Ver- 

 eisung der Kühlrohre einzutreten, die sehr schäd- 

 hch ist. da sie als Isolationsmantel wirkt und 

 eine weitere Al)kühlung des Raumes behindert. 

 Einschmieren der Kühlrohre mit Glyzerin 

 dient zur Vermeidung dieses Übelstandes. 

 Ist große Feuchtigkeit unerwünscht, so tut man besser daran, bei 

 Anlage der Kühlleitungen einen Vorkühlraum einzuschalten, in dem unter 

 Absatz des Wasserdunstes die Luft vorgekühlt und von da aus erst in 

 die Kühlkammern strömt. Doch ist hiermit notwendigerweise eine eigene 

 Ventilation verbunden, die wieder eine genaue Einhaltung der Tempera- 

 turen erschwert. 



Für Temperaturen unter Null, in denen Tiere bloß für kurze Zeit 

 belassen werden dürfen, genügen wohl stets an Stelle der Kammern klei- 

 nere , gut isolierte Schränke oder Zylinder (Fig. 56) , in welche bloß die 

 Versuchstiere mit den notwendigen TemperaturmeCiapparaten hineinkommen, 

 während der Beobachter von außen durch einen doppelten Glasdeckel seine 

 Beobachtungen macht. 



