I9() 



K. Lins1)aiier. 



Fig. 45. 



.automatischer Ventilator nach Pizilrnm. 



am riatze. Ich möchte nur kurz einer 

 vorhältnisinäüig einfacheren ^'orrich- 

 tuiig gedenken, die Frzibram für die 

 Wiener biologische Versuchsanstalt i) zu 

 annilhei-nder Temperaturregulierung 

 mit Hilfe von Frischluft herstellen liel'» 

 (Fig. 45). 



Der eigentliche Regulator bestellt aus 

 einem oben offenen Rohre (a). welches in 

 einen birnförmig erweiterten Teil (b) einge- 

 schmolzen ist . Durch eine seitliche Stell- 

 schraube (r) kann die QuecksilberfüUung ont- 

 sprecliend hoch emporgeschraubt werden. 

 Durch den auf der Glasröhre' aufsitzenden 

 metallischen Schutzdeckel (f) läuft ein langer 

 Metallstift (c). der an seinem unteren F^nde 

 ein halbkugeliges, nach unten zu offenes 

 Schälchen (;)> trägt; ein Glaskügelchen ii) 

 verhindert den Kontakt des Schälchens mit 

 der Quecksilberoberfläche. Der Metallstift 

 endigt oben in einen Knopf (h), welcher mit 

 einer beweglichen Führung (k) in Verlundung 

 steht, die an einem Metallhalter (d) so an- 

 gebracht ist, daß sie durch eine Feder (1) 

 und eine Thrfeder gegen die Metallspitze 

 bei ;ii' gedrückt wird. In dieser Stellung wird 

 ein elektrischer Kontakt geschlossen und ein 

 Motor (q) in Gang gesetzt, an dessen Welle 

 eine Luftschraube montiert ist, durch deren 

 Bewegung eine in das Fenster eingelassene 

 Jalousie aus Aluminiumblättern (t) nach 

 außen bewegt wird, so daß die warme Luft 

 ins Freie getrieben wird. An der dem Fenster 

 gegenüberliegenden Wand ist andererseits 

 knapp über dem Boden eine analoge Jalousie 

 augebracht (u), deren Aluminiumblättchen 

 sich infolge der Saugwirkung des Motors 

 heben und die Frischluft eindringen lassen. 

 Sinkt infolge der hierdurch bewirkten Ab- 

 kühlung das Quecksilberniveau, so wird der 

 Kontakt geöffnet und die beiden Jalousien 

 schließen sich automatisch nach dem Still- 

 stand des Motors. Natürlich muß die Luft- 

 zufuhr derartig angebracht sein, daß reine 

 und nicht verunreinigte Luft aus dem Lal)o- 

 ratorium eingesaugt wird. 



') H. Frzibram, Die biolog. Versuchsanstalt in Wien. Zeitschrift f. l)iolog. Technik 

 und Methodik. 3. S. 180 (1913). Daselbst auch detaillierte Angaben über Herstellung vf)n 

 Wärme- und Kältekammern für biolog. Zwecke. Für pflanzenphys. Untersuchungen kämen 

 diese Einrichtungen nur dann in Betracht, wenn gleichzeitig für Zufuhr von „reiner" 

 Luft entsprechend vorgesorgt würde. 



