— :{6ö — 



bezii? auf ihre Fäliii^keit. Bakterien zurückzulialteii. ausüben, ist sowohl 

 von PiKiKK (li als auch von 1\i:inscii (1) nachf^cwiesen worden. Ist 

 daher durch wiederholtes Weinigen die Sandschicht bis auf ungefähr 

 40 cm Höhe verringert, so niuü dieselbe wieder bis zur ursprünglichen 

 Stärke ergänzt werden. i 



Die im Filtration.sbetriebe gemachten Erfahrungen weisen daiauf 

 hin. daß ein Sandhlter. wenn es nach jeder Kichtung hin wirksam sein 

 soll, sachkundig und mit der größten Sorgfalt. Aufmerksamkeit und l'm- 

 sicht bedient werden muß. Jeder Fehler in der Behaiuilung und Be- 

 dienung macht sich durch eine Krhöhung der Keimzahl des Filtrats be- lo 

 merkbar. Trotzdem können Störungen im Betriebe vorkommen, gegen 

 welche man machtlos ist. z. B. das Losreißen großer Stücke der Filter- 

 haut im Sommer infolge reichlichen Algenvvachstums. Immer werden 

 aber derartige Störungen durch erhöhte Keimzahlen des Filtrats ange- 

 zeigt werden, weshalb nochmals auf die Notwendigkeit der schon oben 15 

 erwähnten täglichen bakteriologischen Kontrolle eines jeden Filters hin- 

 gewiesen sein mag. 



An Stelle der oben beschriebenen Sandtilteranlagen. bei welchen das 

 Wasser in senkrechter Richtung das Filter passiert, ist. wie Gkahx (1) 

 mitteilt, von SrKixciFELD ein Projekt aufgestellt worden, nach welchem 20 

 die natürliche Horizontalfiltration des Flußwassers in eine künstliche 

 verwandelt werden soll. Das \\'asser tritt hierbei wagrecht durch 

 eine siebartig durchlochte, künstlich hergestellte Uferwand des Flusses, 

 passiert eine aus Asbest oder Filz hergestellte Filterschicht und durch- 

 fließt sodann die mit Sand von wechselnder, vom üfer ab zunehmender 25 

 Korngröße gefüllten Filterbecken. Für die Stadt Unna ist eine solche 

 Anlage zur künstlichen Horizontalfiltration von Plußwasser fertiggestellt 

 worden; diese weicht jedoch in manchen wesentlichen Punkten vom 

 SpRixGFELi)"schen Projekt ab (unter anderem sind die Filter von Asbest 

 oder Filz fortgelassen) und wird von Gkahx vom technischen Stand-»« 

 punkte aus im allgemeinen nicht günstig beurteilt. 



§ 96. Das Saudplatteufllter und die Schnellfilter. 



An Stelle des losen Sandes dienen bei dem von Fischer und Peteks 

 in Worms konstruierten Sandplattenfilter als Filtermaterial Sand- 

 platten, die aus einem Gemenge von gewaschenem Flußsand bestimmter 35 

 Korngröße und Natronkalksilikat geformt und bei hoher Hitze gebrannt 

 sind. Die einzelnen Platten haben eine Oberfläche von 1 qm und eine 

 Dicke von 8—9 cm. Je 2 — 4 Platten sind derartig miteinander zu einem 

 Filterelement verbunden, daß sie einen 2 cm breiten Hohlraum ein- 

 schließen. Mehrere Filterelemente sind zu einer Batterie vereinigt undw 

 mehrere solcher Batterien dann in einem gemeinsamen Filterbecken 

 aufgestellt. Die P'iltration des Wassers erfolgt wagrecht, indem das 

 Rohwasser seitwärts durch die senkrecht gerichteten Platten in die 

 Hohlräume eintritt und die Veiunreinigungen an der Oberfläche der 

 Platten sich ablagern. Die Reinigung ertolgt. indem man reines Wasser 45 

 in umgekehrter Richtung die Sandplatten passieren läßt, wobei dieses 

 die abgelagerten Schmutzteile aus den Poren der Filterplatten verdrängt. 

 Die Schmutzteile sammeln sich am Boden des Filterbeckens an und 

 können von hier leicht entfernt werden. Zu bemerken ist. daß mittelst 



