Trinkwasserreiniffimff durch Ozon. 



161 



benutzten Ozonapparate auf. Die einzelnen Konstruktionen unterscheiden 

 sich nur dadurch voneinander, daü bei den einen die (illimmentladung 

 zwischen (üasplatten, bei anderen zwischen Metallplatten und bei wieder 

 anderen zwischen Metall- und (xlasplatten hervorgerufen wird. Je nachdem 

 nun dicke oder dünne Glaszylinder oder Glasplatten, breite oder schmale 

 Entladungsräume genommen werden, also je nachdem die vom Strom zu 

 überwindenden Durchgangswiderstande größer oder kleiner sind, sind die 

 anzuwendenden Spannungen größer oder kleiner, wenn auf der Einheit der 

 Entladungsfläche die gleiche Strommenge durchgehen, d. h. die gleiche 

 Stromdichte erreicht werden soll. Und daher kommt es auch, daß die Be- 

 triebsspannungen je nach der Beschaffenheit und Anordnung der Elek- 

 troden bei den ein- 



Fig. 47. 



O^onconcintiOition 



%eit 



zelnen Typen der 

 industriellenOzon- 

 apparate verschie- 

 den hoch sind und 

 zwischen 6000, 

 8000, 15.000 Volt 

 und mehr schwan- 

 ken. Entsprechend 

 der Verschieden- 

 artigkeit des Elek- 

 trodenmaterials 

 und der Elektro- 

 denform sind bei 

 den einzelnen in- 

 dustriellen Ozon- 

 apparaten weiter 

 noch die Kühlvor- 

 richtungen ver- 

 schieden , die mit Wasser arbeiten und den Zweck haben , eine zu hohe 

 Erwärmung der Elektroden im Dauerbetrieb zu verhindern. 



In bezug auf die Ozonbildung und Ausbeute an Ozon in den technischen 

 Ozonappai-aten ist zunächst erläuternd zu bemerken, daß mit Hilfe der stillen 

 Entladung nicht beliebig hohe Ozonkonzentrationen erzielt werden können. 

 Setzt man Luft oder Sauerstoff verschieden lange Zeiten der Einwirkung 

 der stillen Entladung aus und trägt die nach verschiedenen Zeiten erhal- 

 tenen Konzentrationen als Ordinaten in ein Koordinatensystem ein, auf 

 dessen Abszissenachse man die Reaktionszeiten einträgt, so stellen sich 

 die Versuchsergebnisse in einer Kurve dar, wie sie in der Fig. 47 wiederge- 

 geben ist. Die Kurve zeigt, daß mit wachsender Einwirkungsdauer der 

 Entladung die Ozonkonzentration erst sehr schnell und sodann immer 

 langsamer zunimmt, bis sie von einer bestimmten Zeit an überhaupt nicht 

 mehr steigt, auch wenn man die Luft beliebig lange der Entladung aus- 

 setzt. Mit anderen Worten, die Eeaktion 3 O., ~ 2 O3 führt unter der W' ir- 



Zunahme der Ozonkonzentration mit der Zeit. 



