Trinkwasserreiuiffuuff durch Ozon. 



163 



unter Berücksichtigung der dreifachen Ausbeute auf 8 — 12 Pferdekraft- 

 stunden und der Kilopreis des Ozons nach Kraftkosten allein auf 24 bzw. 

 36 Pf., und zuzüglich der übrigen Betriebskosten auf rund Mk. 0-60— 0*90, 

 wozu noch die Kosten für den Sauerstoff kommen. 



Um einwandfreies Arbeiten und gute Ausbeute der Ozonapparate, 

 die in zentralen Wasserwerken zu sogenannten Ozonbatterien vereinigt 

 werden, zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß die Luft, bevor sie in 

 die Ozonbatterie tritt, möglichst weitgehend getrocknet wird. Dies ge- 

 schieht entweder, indem man die Luft über Chlorcalcium streichen läßt. 



Fig. 4S. 



Titration mit neutraler Jodkaliumlösuug. 



Gramm Ozon im Kubikmeter Luft (Konzentration) 



Gramm Ozon in der Stunde 



— • — Gramm Ozon für die Kilowattstunde. 



1 2 3 ^ 5 6 T h 9 10 11 ■ 1'i 13 1»< 15 1Ö 1T 1S 19 40 



Kubikmeter Luft in der Stande 

 Charakteristik eines technischen Ozonapparates. 



oder indem man die Luft durch Abkühlen von ihrem Feuchtigkeitsgehalt 

 befreit. In größeren Wasserwerken sind zu dem Zweck besondere Kühl- 

 maschinen vorgesehen. 



Prinzipien der Ozonluftverteilung in den Sterilisations- 

 apparaten. 



Um nun das Ozon zur Sterilisation von Trinkwasser benutzen zu 

 können, muß es in besonders dazu konstruierten Apparaten, den Sterihsa- 

 tionstürmen, innig mit dem zu sterilisierenden Wasser, das natürUch ge- 

 nügend vorgereinigt sein muß, gemischt w^erden. 



Bei den Sterilisationsapparaten kommt entweder das Prinzip der in 

 der Gas- und Wassertechnik bekannten Skrubber- oder Piieseltürme zur 



