Trinkwasserreinia'uusf durch Ozon. 



167 



und erfüllt den ganzen Turmquerschnitt; das Ozon wird ebenfalls von 

 unten nach oben durch den Turm gedrückt und jedesmal beim Passieren 

 der Querwände in viele sehr kleine, für die Absorption vorteilhafte Bläs- 

 chen verteilt. Durch die "Wahl des Turmquerschnittes bzw. der Wasserge- 

 sch-sNindigkeit kann in diesem Turm die Kontaktdauer des Wassers mit 

 dem Ozon beliebig gestaltet werden (Fig. 53). 





III. Ahrahau) -Mar inier. 



a) Ozonapparat. Die Entladung findet bei 12.000 — 15.000 Volt zwi- 

 schen zwei quadratmetergroßen Glasplatten statt, die an den beiden Außen- 

 seiten durch anhegende Metall- 

 kästen . durch welche Wasser '"' "'" 

 flielU . gekühlt werden. Um 

 Kurzschluß zwischen den Hoch- 

 spannungspolen zu vermeiden, 

 ist der Kühlwasserstrom zwi- 

 schen der gemeinsamen Wasser- 

 leitung und den Kühlkörpern 

 durch einen Regenfall unter- 

 brochen. In luftdicht geschlos- 

 senen Kästen werden eine Reihe 

 von Entladungsplatten . die 

 senkrecht zum Kastenboden 

 stehen . zu einer größeren 

 Apparateneinheit vereinigt ( Fi- 

 gur 54). 



h) Sterihsationsturm. Er 

 besteht in einem Skrubber- oder 

 Rieselturm, in dem das herab- 

 rieselnde Wasser der Ozonluft 

 im Gegenstrom begegnet. ozon- Apparat nndai-de mse. 



IV. Marius Otto. 



a) Ozonapparat (ältere Typet. Die elektrische Hochspannung von 

 11.000 — 15.000 Volt entlädt sich zwischen einem äußeren feststehenden 

 Eisenzylinder und einer Reihe von runden Aluminiumscheiben, die auf 

 einer zentral im Eisenzylinder liegenden rotierenden Achse befestigt sind 

 (Fig. 55> 



h) Sterilisationsturm (ältere Ausführung!. Ein Turm nach Art der 

 Rieseltürme ist an seinem oberen Teil mit einem Emulseur versehen, der 

 nach Art der bekannten Wasserstrahlpumpen oder Körtingscheii Ejek- 

 toren die Ozonluft einsaugt und das Wasser zuerst mit C)zon innig mischt, 

 während in dem imter dem Emulseur liegenden Raum des Turmes noch 



