Trinkwasserreinigimc^ durch Ozon. 



169 



Aluminiumblech erhält, und von einem Metall als innerem Pol. Durch 

 Löcher des Innenpols, die nach der Innenseite des Entladungsraumes zu 

 erhöhte Ränder haben, an denen intensive Büscheleutladung stattfindet, 

 streicht die Luft und hat so eine große Anzahl einzelner wirksamer Ent- 

 ladungsbüschel zu passieren. Die Betriebsspannung ist ca. 10.000 Volt 

 (Fig. 56). 



h) Sterilisationsapparate. Sie sind in Gestalt von ca. 9 m tiefen und 

 1-8 wi weiten, in manchen Fällen mit Kieselsteinen gefüllten Brunnen, in 

 denen ein Wasser- 

 fallrohr bis auf den ^'g- s'^- 

 Boden führt, ausge- 

 bildet. Am oberen 

 Ende ist das Wasser- 

 fallrohr nach Art 

 einer Wasserstrahl- 

 pumpe oder eines 

 Körtingsc\ieiß Ejek- 

 tors konstruiert, so 

 daü das Wasser bei 

 seinem Fall von ca. 

 1-2— 1-5 w Fallhöhe 

 die schon mit schwa- 

 chem Überdruck aus 

 den Üzonapparaten 

 kommende Ozonluft 

 ansaugt , sich mit 

 dieser schon im Fall- 

 rohr vermischt und 

 sie dann weiter auf 

 den Grund des Brun- 

 nens bringt, von wo 

 sie in feinen Blasen 

 im Wasser aufsteigt 

 oder durch dessen 



Steinfüllung weiter Ozonappaiat System Ofto mit rotierenden Elektroden. 



im Wasser verteilt 



wird. Mehrere solcher Apparate sind zu einem System vereinigt (Fig. 57). 



VII. Leon Gerard. 



a) Die Ozonapparate sind nach dem Typus der Siemensschen Glas- 

 ozonröhre konstruiert und arbeiten daher mit zwei Glaszylindern , die mit 

 Stanniolbelegungen für die Stromzuführung versehen sind. Die zylindrischen 

 und senkrecht angeordneten Glasröhrenelemente, die ihre Luftzuführung 

 unter Benutzung der inneren Glasröhre erhalten, stehen in Öl als Kühl- 



