1T(» 



Gl'. Krl wein. 



nüssipkeit uikI sind von i'incin im l'mclinu'ssoi' iirüUeri'U /yliiidcr aus 

 Zinkblech inn^^^'lion. von doni dor Konstrukteur annimmt, dal» er die 

 /iikulation und damit die Kidiiwirkunü des Ölbades und die üzonbildung 

 im Kntladungsraum infolge seiner AViikung als elektrischer Kondensator 

 fördere. Mehrere solcher Kühren (gewöhnlich 10 Stück), die mit einer Be- 

 trieb.sspannung von lO.oni» — 12.000 Volt arbeiten, sind in einem mit öl 

 gefüllten Kasten zu einer größeren Einheit vereinigt (Fig. 58). 



h) Sterilisationsapparat. Er besteht aus einem ca. 8 ?» hohen und 

 1*8 m weiten Turm, der duich feste <^>uer\vände in drei gleich grolle über- 



Fig. 56. 



Aluininitiraplatte 



^ 



- V/y:^v^^v\.>r^'VVV\>>v>vv>vv>';>''V^vv>/>vV..v.^; =^ 



M 



-^v^ 



" yilasplatte 



. . ;..,^OAOAlUV\lLMa,MlUAOAlUiAftJ 



.VIuminiiiiTizvliDder 



^.yy ' ':'>yV>y>V'>yy^>y}v^ ^ 



' .;+ 



'/////////. 



k^aHaH\mj^h\M\\jmjhmi\^tuH- 



nDÜDDDDDDDD 

 nDDDDDnDDDD 



in^'^^tm^/rivrtKriiviiMnvriMrM^w 



<<' • '- ■':^- -^^ 



: / / / <' /./ / -' / /,-' / / / -V /, y /.//, / / //, {y /.:? 



ilaszy lintlor 



Ozonapparat HrUlge. 



einander.«itehende kleinere Tüinie zerlegt ist, diiicli die das Wasser der 

 Keihe nach von oben nach unten fließt und dabei auf seinem Wege mit Ozon 

 von steigender Konzenti-ation in Berührung gel)racht wii-d. Die Mischung 

 des Wassers mit Ozonluft in den einzelnen Türmen erfolgt zuerst in P^ all- 

 röhren, die an ihrem oberen Ende mit p;iektoren versehen sind und in 

 ihrem unteren pjide in ein System von auf dem Turmboden liegenden. 

 durchlöcherten Röhren münden, von denen aus die Wasser-Ozonluftemulsion 

 springbrunnenartig in den leeren Turmraum spritzt. Die Luftsaugleitung 

 des Ejektors im untersten Turm erhält das (Jzon direkt aus den noch 

 mit zusätzlichem Gebläsedruck arbeitenden Ozonapparaten, während die 

 Ejektor-Saugleitungen der Türme 2 und :; aus den Turmräumen 1 bzw. 2 



