TrinkwasserreiniguDg durch Ozon. 



171 



das dort niclit verbrauchte überflüssige Ozon absaugen und so zweck- 

 entsprechend ausnutzen (Fig. 59). 



Die einzelnen im vorstehenden kurz charakterisierton Systeme arbeiten 

 in der Praxis in Anpassung an die durch die Turmkonstruktion gegebene 

 Kontaktdauer zwischen Wasser und 

 Ozon mit verschiedenen ( Jzonkonzentra- Fig. ss. 



T 



mox 



Sterilisator Bridye. 



Ozonapparat (iih-nrd. 



tionen, deren Werte zwischen 1-5 und 6 (d. h. (iramm Ozon im Kubik- 

 meter Ozonluft) schAvanken. 



Im Verlauf der Entwicklung der Wasserozonisierung fanden aus tech- 

 nischen Gründen verschiedene Kombinationen der genannten Systeme 

 statt. So haben Siemens & HaUke ihre Ozonapparatur in vielen Fällen der 

 Praxis mit den Sterilisationstürmen von Tindal-de Frise und in einem 

 Einzelfall mit dem O^toschen Emulseurturm neuester Konstruktion kom- 

 biniert. Otto hat seinen Emulseur und den neueren Typus seines Emulseur- 

 turmes mit den Plattenozonapparaten von Ähraham-Maniner vereinigt. 



