Gg. Kr 1 wein. 



floß 

 dem 



keiten von 3 — 5 m 

 arlHMtendou Jrwcll-, 

 Ocsti'N-, Breda-, Boll- 

 mann-, Reisserf- und 

 »S?^rro-Filter vorge- 

 schaltet werden. 



Aus dem schema- 

 tischen Bild des ( )zon- 

 wasserwerks Tader- 

 born (Fig. 68) lernt 

 man die Einrichtun- 

 gen des älteren Sie- 

 mensschen (jzonisie- 

 rungssystems, wie es 

 auch in der als Re- 

 servewasserwerk be- 

 trachteten Ozonan- 

 lage in Wiesbaden 

 (Fig. 69) zur Ausfüh- 

 rung gelangte , be- 

 züglich Batterie- und 



Turmkonstruktion 

 kennen. Bei dieser 

 Ausführung wurde 

 das Wasser auf vier- 

 eckige , mit Kiesel- 

 steinen gefüllte Rie- 

 seltürme gebracht, in 

 welchen es in feiner 

 Verteilung herunter- 

 im Gegenstrom mit 



und 



von unten nach oben ge- 

 preßten Ozonluftstrom in innige 

 Berührung kam. Die in die 

 Rieseltürme eingedrückte Ozon- 

 luft von der Konzentration 1"5 

 wurde Batterien mit vertikal ste- 

 henden Kästen und Röhren 

 (vergi. Fig. 69j entnommen. Im 

 Ozonwerk Paderborn, wo das 

 klare , aber bakterieninfizierte 

 Wasser der Pader(iuellen zur 

 Verfügung steht und daher keine 

 Vorreinigung nötig ist, nimmt das Wasser den in der Fig. 68 gekenn- 

 zeichneten Weg von der Schöpfstelle durch die Rieseltürme über die Ent- 



