48 A SCIENTIFIC FRENCH READER. 



pas etc de meme pour la nouvelle tentative faite dans 

 1'ancien Casino de Paris. 2 Cette fois 1'essai a parfaitement 

 re'ussi, et les patineurs possedent maintenant une piste 

 irre'prochable. II est done interessant de decrire ici par 

 5 quels precedes on peut maintenir a 1'etat de glace un 

 volume d'eau qui atteint 8000 metres cubes. 



La piste consiste en une sole de ciment et de briques en 

 liege goudronne', surmontee d'une aire en plomb imperme- 

 able de 40 metres de longueur sur 18 metres de largeur. 

 10 Sur cette aire s'etend un reseau de tuyaux en fer de 4000 

 metres de longueur totale alimentes par deux conduites 

 principales, Tune d'alle'e, 3 1'autre de retour, 4 et dans toute 

 cette canalisation circule une dissolution de chlorure de 



Tuyaux 



Pro- de Pro- 



menoir Bassin de patinage. congelation, menoir 



ll rr 



'''^S'^sSJSs^SSs^^^ 



FIG. 26. Coupe transversale du Bassin de patinage du " Pole Nord." 



calcium incongelable, refroidie par des machines frigori- 



15 fiques. Ces dernieres sont actionnees par deux moteurs a 



vapeur de 50 chevaux de force ; elles fonctionnent par une 



circulation de gaz ammoniac, toujours le meme, refoule par 



les pompes de compression dans les tuyaux sous une pression 



de 9,5 kil. 5 environ. Ce gaz est envoye de la dans des con- 



20 denseurs liquefacteurs refroidis par 1'eau de la Ville. C'est 



alors qu'il vient se liquefier dans les recipients ; en allant se 



detendre ensuite dans les refrigerants, Pammoniac produit 



1'abaissement de temperature necessaire au refroidissement 



de la solution de chlorure de calcium qui circule sous la piste. 



25 Des refrigerants, I'ammoniac est repris par les compres- 



seurs, qui 1'aspirent a la pression de 1,5 kil. environ. 



L'installation se distingue par une grande simplicite, et 

 elle fonctionne avec une parfaite regularite, puisque, malgre 



