514 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



approximative les matieres qui entrent dans leiir compo- 

 sition. 



La plupart du temps, I'analyse sommaire, dont nous 

 aliens nous occuper, sufTira pour faire connaitre si une 

 eau est potable, si elle pent etre employee a I'alimentation 

 des chaudieres a vapeur et si elle est de nature a laisser 

 des depots incrustants dans les tuyaux de conduite. Nous 

 entrerons done dans qaelques details a ce sujet. II est 

 utile de rappeler que tons les reactifs dont on fera usage 

 doivent etre d'une purele irreprocliable ; la precision dans 

 les analyses d'eaux est indispensable, puisque la verifica- 

 tion paries formules fait ici completement defaut. 



Pour faire I'analyse sommaire, on introduit, dans un 

 ballon de verre, un demi-litre d'eau qu'on porte a I'ebul- 

 lition pendant une lieure environ. Au bout de ce temps, 

 les gaz etant expulses, on peut etre certain que les ma- 

 tieres tenues en dissolution par I'acide carbonique sesont 

 depose.es. On decante alors avec precaution ; cette opera- 

 tion ne presente aucune difficulte, le carbonate de cliaux 

 cristallise en petits rhomboedres se separant tres-facile- 

 ment. On recueille le precipite sur un filtre, on le des- 

 seche, puis on le detache autant que possible dii filtre, 

 qu'on bride a part et dont on ajouteles cendresau residu. 

 On humecte le tout a I'aide de quelques gouttes decarbo- 

 nate d'ammoniaque, on desseche et Ton calcine a 300" 

 environ. 



Ce residu constitue le premier depot: il consiste essen- 

 tiellement en carbonate de chaux, oxyde de fer et silice, 

 et renferme en outre, quelquefois, un peude magnesie.On 

 arrive aisement, a I'aide de quelques gouttes d'acide azo- 

 tique et d'ammoniaque employees successivement, a esti- 

 mer a peu pres la proportion de matieres, etrangeres au 

 carbonate de chaux, qu'il peut renfermer. Le poids de ce 

 premier depot est important a connaitre en ce qu'ddonne 



