EXPOSICAO UNIVERSAL DE 1855. 481 



bem , se encontrarao arus para lubos de lodos us diametros 

 adoptados nas piincipaes industrias e inachinas, e beni assini 

 as competenles cliapas para complelar as junlas. 



Passo a Iratar do — bKlicador-rnagnetico — de Lelhuiller- 

 Pinel de Huao ; apparelho destinado a garantir a seguiaiiga 

 das caldeiras , facuUando ineios de evilar os casos de ex- 

 plosao , mas que infelizmente me parece poiico apropriado as 

 machiuas de marinha. 



As figuras 7 e 8 (Esl. 8*) represeiitam o nuvu indicador, 

 instrumenlo que destina-se a. moslrar o iiivel d'agoa exis- 

 tente nas caldeiras; mas a iioloriedade do presente consiste, 

 alem de sua simplicidade, iia disposigao de prevenir com urn 

 forte assobio , em sigiuU de advertencia , quajido iia caldeira 

 ha agoa em demasiada quarilidade ou quaudo a agoa falta- 



corpo fluctuante do inslruuiento e formado d'um es- 

 pheroide, que prelimiuarinente e experiuientado na pressao 

 de 15 atmospheras, lendo uma haste de ferro munida de 

 um poderoso imaii ; este sobe ou descc deiitro de uma caixa 

 de cobre que o conlem. Sobre uma das faces verticaes e 

 graduadas da caixa existe umaagulha relida unicamente pela 

 attracQao magueticado iriiau. Isto posto, a medida que varia 

 nivel da agoa dealro da caldeira , o corpo fluctuante sobe 

 ou desce , em relacao a uma deterininada linlia de nivel ; 

 a haste tem movirnento aualogo, e portanto o itnan tambem, 

 dahi resulta que a agulha transporta-se , inarcando gra- 

 duagoes diversas. Finalmente , quando os limites — maximo 

 ou niinimo da agoa contida na caldeira sao attingidos , em 

 virtude de disposi^ao apropriada, tem logar um signal de 

 advertencia. 



A estampaque representa u apparelho — Indicador-magne- 

 tico — , rcpresenta-o com as suas partes principaes e que 

 completamente fazem ter uma idea delle. 



Os prcQOS variam entre 30 fr. (10$500 rs.), e 90 fr. 

 (318500 rs.) 



