( 676 ) 



ment nous montrer sa collection d'animaux fossiles, qui est des plus cu- 

 rieuses, et qui nous a encore fait regretter davantage de ne pouvoir nous 

 rendre à Mequinez. 



" Les cavernes d'où ont été extraits ces ossements fossiles sont creusées 

 dans le calcaire dont je viens de parler. J'ai tout lieu de croire, également, 

 que d'autres calcaires qui régnent , me dit-on, nu nord de MeiapoiUe et de 

 Goiaz, et se prolongent vers les parties septentrionales de la province, se rat- 

 tachent à la même formation. " 



M. d'Osery donne aussi des détails sur les collections géologiques assez 

 nombreuses qu'il a recueillies , et qui ont déjà été en partie expédiées pour 

 l'Europe. 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Rapport sw l'nccident du Haut- Fleim, pré- 

 senté à M. le Ministre de l'intérieur du royaume de Belgique; par 

 M. JoB.\nD , directeur du Musée de l'Industrie. Suivi d'un nouveau mode 

 d'essai des chaudières à vapeur, et d'une Note sur les explosions jou- 

 drojantes. 



" L'accident arrivé le i4 août i844 à une des chaudières de la Société 

 des pompes du Haul-Flenu n'est point une explosion, comme on l'entend 

 ordinairement; ce n'est qu'une déformation de la paroi intérieure d'une 

 prande chaudière cylindrique annulaire qui a donné lieu à un aplatissement, 

 suivi d'une large déchirure de la tôle, et à la sortie impétueuse de toute 

 l'eau qu'elle contenait par les deux extrémités de la chaudière, sans que 

 l'enveloppe extérieure en ail souffert, sans qu'elle ait été ébranlée sur son 



siège. 



.1 On peut se faire une idée de l'effet produit , en se représentant un canon 

 sans culasse se déchargeant par les deux bouts. Il ne peut y avoir d'autres 

 personnes atteintes que celles qui se trouvent dans la direction de cette double 

 décharge. Malheureusement il s'en trouvait deux ici qui ont péri, et deux 

 autres qui ont été atteintes. 



11 La chaudière à laquelle est arrivée cette hernie intérieure fait partie des 

 six vaporisateurs destinés à faire marcher la plus grande machine d'épuise- 

 ment qui ait été construite jusqu'ici sur le système de Cornouailles. Son cy- 

 lindre travailleur a 2™, 45 de diamètre et 4 mètres de hauteur; sa force 

 moyenne est de 3i5 chevaux, avec l'expansion d'un tiers. Les chaudières 

 ont 9"',25 de longueur, 2 mètres de diamètre; le foyer intérieur a i™,i5, 

 et le tube bouilleur suspendu au centre a 65 centimètres de diamètre. L'épais- 



