( 68o ) 



par Bramah dans sa presse hydraulique? C'est surtout contre les effets de 

 cette force vive (qu'on pourrait appeleryé/ce latente, parce qu'elle ne se ma- 

 nifeste pas aux yeux des essayeurs de chaudières) qu'il faudrait se prémunir. 

 " I,a pompe d'injection devrait être petite et maniée très-prudemment 

 vers la fin de l'opération. Les soupapes à ressort éloigneraient une partie du 

 danger que nous venons de signaler, mais il serait plus prudent de condamner 

 les soupapes et de s'en rapporter pour les essais au manomètre hyperbolique 

 à air comprimé de l'ingénieur Delaveleye. Nous allons d'ailleurs signaler un 

 nouveau mode d'épreuve qui éloignerait tous ces inconvénients, et qui ne 

 saurait manquer d'être adopté dès qu'il sera connu. 



» Pour donner à tout le monde une idée approximative du poids que doit 

 supporter une chaudière de la grandeur de celles du Flenu essayée à lo at- 

 mosphères, c'est-à-dire obligée de supporter une pression de lo kilogrammes 

 sur chaque centimètre de sa surface, il suffit de traduire ce calcul en convois 

 de chemin de fer. 



" Chacun sait qu'un convoi de looooo kilogrammes o\\ de loo tonneaux 

 est un fort convoi; eh bien, la chaudière qui vient de se rompre n'a pas sup- 

 porté moins de cent convois, le jour de son essai; car elle a loo mètres de 

 surface à loooo centimètres carrés par mètre dont chacun a été chargé de 

 lo kilogrammes, ce qui fait en tout lo millions de kilogrammes. 



" C'est deux fois le poids du rocher de Pierre-le-Grand que cette chau- 

 dière, en supposant sa tôle développée en nappe suspendue par ses bords, a 

 dft supporter. 



" Comment un mode d'épreuve aussi violent n'a-t-il pas été réformé depuis 

 que l'on sait calculer les effets de la presse hydraulique? 



Proposition d'an nouveau mode d'essai des chaudières à vapeur. 



» Nous avons pensé d'abord qu'il y aurait pleine sûreté pour les fabriques 

 i , au lieu d'être essayées à froid au triple de la pression qu'elles doivent sup- 

 porter, les chaudières étaient seulement essayées au double et à chaud. Mais 

 on craint le danger, parce qu'on compare ce qui pourrait arriver quand 

 toutes les soupapes sont neuves, que la chaudière est pleine, que le feu est 

 bien conduit, que le manomètre fonctionne bien et que l'on est sur ses gardes, 

 à ce qui arrive quand rien de tout cela n'est en ordre et que l'explosion sur- 

 vient à l'improviste. 



» Cependant c'est un fait acquis pour nous qu'une chaudière entièrement 



